山岚 · 社区 - 规范
type: channel
link: https://18.cx/tag/guifan/
items: 房建验收：预验收在前、竣工验收在中间，联合验收在后
items: 特种作业人员培训考核新政解读短视频
items: 党政机关公文排版格式全国统一标准
items: 解读《福建省城镇供排水系统低碳运行评价标准》等10项工程建设地方标准的通知（闽建科〔2026〕2号）
items: 解读《城市人工湖生态调蓄工程运行标准》等工程建设地方标准及设计图集（闽建科〔2026〕6号）
items: 建质规〔2025〕3号文全解：企业设独立安管机构，项目配安全总监的底层逻辑
items: 报审表，专监和总监分别该怎么写签字审批意见？
items: 高处作业吊篮技术规范与标准体系概览
items: 高层建筑消防验收中常见的138个问题
items: 环氧地坪工程监理实施细则

房建验收：预验收在前、竣工验收在中间，联合验收在后
type: item
date: 2026-07-08T06:53:00+00:00
description: 一、预验收1、定义与目的预验收是指在施工单位完成全部施工任务并自检合格后，向监理单位提出申请，由监理单位组织的初步检验环节。其核心目的在于提前排查并整改施工中存在的实体质量、观感质量及使用功能等问题，确保工程满足设计要求与相关质量标准。预验收是正式竣工验收的前置程序，只有在预验收合格且相关问题整改到位后，施工单位方可出具正式的《工程竣工报告》，提交建设单位以启动竣工验收流程。2、实施主体预验收由总监理工程师负责组织，建设单位代表、施工单位项目负责人及技术质量负责人等共同参与。3、主要内容对工程实体质量、观感质量、使用功能以及竣工资料的完整性进行全面核查。监理单位需形成《工程竣工预验收报告》，详细列出发现的问题及整改要求；施工单位整改完毕并经监理复查合格后，方可进入下一阶段。二、竣工验收1、法律依据根据《中华人民共和国民法典》第七百九十九条及《中华人民共和国建筑法》第六十一条。《民法典》第七百九十九条 建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。《建筑法》第六十一条 交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。2、定义与目的竣工验收是工程建设的最终关键环节，旨在全面评估工程质量是否达标、是否满足设计要求及使用功能，是工程由建设阶段转入使用阶段的法定标志。3、实施主体由建设单位负责组织实施，勘察、设计、施工、监理等五方责任主体共同参与，工程质量监督机构对验收过程进行现场监督。4、主要内容验收组通过审阅工程档案资料、实地查验工程质量等方式，对工程实体质量、观感质量、使用功能及质量控制资料进行全面检查与综合评价。各方达成一致意见后形成《建设工程竣工验收报告》并签字盖章。只有顺利通过竣工验收，工程才具备正式交付使用的条件。三、联合验收1、定义与目的联合验收是由政府相关行政主管部门共同参与的综合验收活动，旨在统筹评估工程是否满足规划、消防、环保、人防等多方面的法定要求，提升验收效率，保障工程全面合规。2、实施主体通常由建设单位提出申请，由住建部门牵头或依托工程建设项目审批管理系统，组织自然资源（规划）、消防、环保、人防等相关部门及施工、监理等单位共同参与。3、主要内容各职能部门依据法定职责对工程进行专项核查与验收。例如，规划部门核实工程是否符合规划许可要求，消防部门确认消防设施及系统是否合格，环保部门检查环境保护措施落实情况等。各部门验收通过后，出具相应的专项验收合格文件或准许使用文件。四、流程顺序与逻辑关系预验收、竣工验收与联合验收在工程建设收尾阶段依次推进、环环相扣。预验收作为初步排查与整改环节，为后续验收奠定质量基础；联合验收确保工程在规划、消防、环保等方面满足政府监管的法定要求；竣工验收则是对工程整体质量与合同履约情况的最终权威确认。三者有机结合，共同构建了严密的工程质量与安全管控体系，确保工程合法、合规、高质量地交付使用。

特种作业人员培训考核新政解读短视频
type: item
date: 2026-06-18T04:55:00+00:00
description: 1.优化证书复审换证{video pic="https://www.mem.gov.cn/source/2026/05/29/20260529_19e72fab82a_r1.mp4"}https://www.mem.gov.cn/source/2026/05/29/20260529_19e72fab82a_r1.mp4{/video}2.推动证书互通互认{video pic="https://www.mem.gov.cn/source/2026/05/29/20260529_19e72fc253b_r1.mp4"}https://www.mem.gov.cn/source/2026/05/29/20260529_19e72fc253b_r1.mp4{/video}3.减少重复取证{video pic="https://www.mem.gov.cn/source/2026/05/29/20260529_19e72fd261b_r1.mp4"}https://www.mem.gov.cn/source/2026/05/29/20260529_19e72fd261b_r1.mp4{/video}4.深化“跨省通办”{video pic="https://www.mem.gov.cn/source/2026/05/29/20260529_19e72fdb853_r1.mp4"}https://www.mem.gov.cn/source/2026/05/29/20260529_19e72fdb853_r1.mp4{/video}5.完善考试规则{video pic="https://www.mem.gov.cn/source/2026/05/29/20260529_19e72fe97af_r1.mp4"}https://www.mem.gov.cn/source/2026/05/29/20260529_19e72fe97af_r1.mp4{/video}6.实行延期换证{video pic="https://www.mem.gov.cn/source/2026/05/29/20260529_19e72ffa7a1_r1.mp4"}https://www.mem.gov.cn/source/2026/05/29/20260529_19e72ffa7a1_r1.mp4{/video}7.确保公平{video pic="https://www.mem.gov.cn/source/2026/05/29/20260529_19e73003d98_r1.mp4"}https://www.mem.gov.cn/source/2026/05/29/20260529_19e73003d98_r1.mp4{/video}

党政机关公文排版格式全国统一标准
type: item
date: 2026-06-12T23:30:00+00:00
description: 序号要素名称具体要求1标题字体：方正小标宋简体；字号：二号2正文字体：仿宋_GB2312；字号：三号3一级标题字体：黑体；字号：三号；形式示例：一、二、三4二级标题字体：楷体_GB2312；字号：三号；形式示例：（一）、（二）、（三）5三级标题字体：仿宋_GB2312；字号：三号；形式示例：1.、2.、3.6四级标题字体：仿宋_GB2312；字号：三号；形式示例：（1）、（2）、（3）7数字/英文字体：Times New Roman（适用于文中出现的阿拉伯数字及英文内容）8标题行距固定值 33～36 磅（可根据实际视觉效果酌情微调）9全文行距固定值 28 磅（可根据实际视觉效果酌情微调）10页边距上 3.7cm，下 3.5cm，左 2.8cm，右 2.6cm11文档网格每面排 22 行，每行排 28 个字12版头份号顶格居左排在版心第一行，密级第二行；紧急程度第三行，全都用黑体三号。上行文发文字号左空一个字，签发人右空一个字，“签发人”用仿宋_GB2312（三号），签发人姓名用楷体_GB2312（三号）13附件附件和正文之间空一行，仿宋_GB2312（三号）；左空 2 字编排14发文机关署名仿宋_GB2312（三号），距最后一行正文内容 3 空行放置，以成文日期为准居中编排15日期仿宋_GB2312（三号），发文机关下方右空 4 个字16页码四号半角宋体阿拉伯数字，在“页码格式”中选“-1-”。单页码居右空一字，双页码居左空一字说明以上格式依据《党政机关公文格式》（GB/T 9704 - 2012）等规范整理，实际排版中需结合具体场景（如电子公文系统适配、特殊排版需求等）灵活调整，确保公文严肃性与规范性。

解读《福建省城镇供排水系统低碳运行评价标准》等10项工程建设地方标准的通知（闽建科〔2026〕2号）
type: item
date: 2026-06-11T01:11:00+00:00
description: 以下根据《关于发布〈福建省城镇供排水系统低碳运行评价标准〉等10项工程建设地方标准的通知》（闽建科〔2026〕2号），批准10项工程建设地方标准的关键内容提炼，核心要点如下：📄 一、标准发布概况本次发布的10项标准涵盖城镇供排水、建筑装修、轨道交通、智能建筑、电气安全、木桩工程、装配式建筑、起重机械防台风、城镇道路垃圾处理及施工现场扬尘防治等领域，由同济大学、福建省建筑科学研究院、福州地铁集团等单位主编，福建省住建厅负责管理，技术内容由主编单位解释。🏗️ 二、10项标准具体解读1. 《福建省城镇供排水系统低碳运行评价标准》（DBJ/T 13-526-2026）主编单位：同济大学、福州水务集团有限公司核心内容：聚焦城镇供排水系统的低碳运行评价，推动水务行业绿色转型，助力实现“双碳”目标。2. 《建筑装修工程质量验收标准》（DBJ/T 13-46-2026）主编单位：福建省建筑科学研究院、福建省建设工程质量安全总站、中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司核心内容：替代原2013版规程，更新建筑装修工程质量验收要求，提升装修工程品质与安全。3. 《城市轨道交通结构安全保护技术标准》（DBJ/T 13-527-2026）主编单位：福州地铁集团、福建省建筑科学研究院核心内容：规范城市轨道交通结构安全保护技术，保障轨道交通运营安全。4. 《福建省智能建筑工程质量检测技术标准》（DBJ/T 13-65-2026）主编单位：福建省建筑科学研究院、福建上若工程技术有限公司核心内容：替代原2015版规程，强化智能建筑工程质量检测技术要求，推动建筑智能化发展。5. 《电气火灾监控系统技术标准》（DBJ/T 13-192-2026）主编单位：福建省建筑设计研究院、福建省建研工程顾问有限公司、福建森正建设集团核心内容：替代原2014版规程，完善电气火灾监控系统的设计、施工及验收要求，提升建筑电气安全水平。6. 《木桩工程技术标准》（DBJ/T 13-528-2026）主编单位：福建省建筑科学研究院、福州第七建筑工程有限公司、中国建筑第四工程局核心内容：规范木桩工程的技术要求，适用于特定地质条件下的地基处理工程。7. 《福建省装配式建筑信息模型应用标准》（DBJ/T 13-529-2026）主编单位：福建建工集团、福建省建筑设计研究院核心内容：推动装配式建筑与BIM技术融合，提升装配式建筑信息化应用水平。8. 《福建省建筑起重机械防台风安全技术标准》（DBJ/T 13-530-2026）主编单位：厦门市建设工程质量安全站、福建省工程建设质量安全协会、厦门鹭恒达建筑工程有限公司核心内容：替代原2018版规程，强化建筑起重机械在台风频发地区的安全技术要求，保障施工安全。9. 《城镇道路生活垃圾焚烧炉渣应用技术标准》（DBJ/T 13-529-2026）主编单位：福州市规划设计研究院集团、福建省建设人才与科技发展中心、福州美佳环保资源开发有限公司核心内容：规范生活垃圾焚烧炉渣在城镇道路工程中的资源化应用，推动固废循环利用。10. 《福建省建设工程施工现场扬尘防治与监测技术标准》（DBJ/T 13-275-2026）主编单位：福建省建筑科学研究院、福建省二建建设集团核心内容：替代原2017版规程，升级施工现场扬尘防治与监测技术要求，改善城市空气质量。📝 三、标准实施意义本次发布的10项标准体现了福建省在工程建设领域的系统性升级，具有以下特点：绿色低碳导向：新增低碳运行评价、炉渣资源化利用等标准，响应国家“双碳”战略。技术迭代更新：多项标准替代旧版规程，结合新技术、新工艺提升行业技术水平。安全与韧性强化：聚焦轨道交通、起重机械防台风等重点领域，提升城市基础设施安全韧性。数字化融合：推动装配式建筑与BIM技术应用，助力智能建造发展。上述标准自2026年5月1日起实施，为福建省工程建设提供了技术依据，对推动行业高质量发展具有重要意义。

解读《城市人工湖生态调蓄工程运行标准》等工程建设地方标准及设计图集（闽建科〔2026〕6号）
type: item
date: 2026-06-11T00:16:00+00:00
description: 以下根据《福建省住房和城乡建设厅关于发布〈城市人工湖生态调蓄工程运行标准〉等工程建设地方标准及设计图集的通知》（闽建科〔2026〕6号）的关键内容提炼，核心要点如下:这份文件虽然看起来很“硬核”，但其实它和咱们福建的城市面貌、居住安全以及基础设施建设息息相关。为了让你快速看懂这份“技术文件”背后的深意，我为你整理了以下核心解读：📜 核心速览：15项新规，8月1日实施首先，我们要明确一个关键时间点：2026年8月1日。这是这批新规正式生效的日子。福建省住建厅一口气批准了15项新的工程建设地方标准及图集。这些标准涵盖了从“面子”（如城市景观、交通）到“里子”（如供水、消防、隐蔽工程）的方方面面。对于咱们福建来说，这标志着工程建设领域的技术门槛再次提升，特别是在绿色建筑、城市更新和基础设施安全方面。🏗️ 重点标准分类解读为了让你更直观地理解，我把这15项标准分成了几个关键领域来聊聊：1. 城市更新与“海绵城市” (更宜居)城市人工湖生态调蓄：咱们福建雨水多，城市内涝是个老大难。新标准《城市人工湖生态调蓄工程运行标准》（DBJ/T 13-531-2026）强调了“生态”与“调蓄”并重。这意味着未来福建的城市人工湖不仅仅是景观，更是调节雨水、净化水质的“海绵”。旧路改造技术：《旧水泥混凝土路面共振碎石化技术标准》（DBJ/T 13-532-2026）关注的是“修旧如新”。以后修路，不再是简单地敲掉重铺，而是用更环保、更高效的技术处理旧路面，减少对交通和环境的干扰。2. 结构安全与加固 (更安心)福建地处沿海，台风多、湿度大，建筑结构的耐久性至关重要。既有边坡与桥墩加固：文件中提到了《既有边坡工程鉴定与加固技术标准》和《桥墩桩基玻纤套筒加固设计施工技术标准》。这说明福建对“存量资产”的安全非常重视，特别是山区的边坡和跨海跨江的桥梁，未来会有更科学的“体检”和“治病”方案。高延性纤维加固：用《高延性纤维增强水泥基复合材料》来加固砌体结构，听起来很高科技，其实这就是给老房子穿上“防弹衣”，提高抗震能力。3. 新型建造方式 (更高效)装配式建筑：福建一直在推广装配式建筑。这次发布的《装配式部分包覆钢-混凝土组合结构建筑应用技术标准》和《装配式钢结构住宅建筑技术标准》，将进一步规范工厂预制、现场组装的建造模式，让盖房子像搭积木一样快，而且质量更可控。4. 水利与轨道交通 (更专业)供水与降水：《福建省内衬聚乙烯水池(箱)应用技术标准》（新版）和《福建省基坑降水工程技术标准》直接关系到饮用水安全和深基坑施工安全。特别是新版水池标准，替代了2017年的旧版，技术要求肯定有了迭代。轨道交通：作为基建大省，福建的地铁建设如火如荼。《福建省城市轨道交通岩土工程勘察标准》和《桥涵工程施工质量验收标准》为福州、厦门等城市的地铁网络提供了更细致的技术支撑。📊 一图看懂：新规亮点一览为了方便你快速查阅，我挑选了其中几项最具代表性的标准制作了下表：领域标准名称核心关键词实施日期生态环境城市人工湖生态调蓄工程运行标准海绵城市、雨水调蓄2026.08.01结构加固既有边坡工程鉴定与加固技术标准边坡安全、隐患排查2026.08.01供水设施福建省内衬聚乙烯水池(箱)应用技术标准饮用水安全、新材料2026.08.01交通基建福建省城市轨道交通桥涵工程施工质量验收标准地铁建设、质量把关2026.08.01住宅配套福建省新建住宅小区供配电设施标准设计图集用电安全、标准化2026.08.01💡 对行业与生活的启示技术门槛提高了：对于建筑行业从业者来说，这15项标准是硬指标。特别是像“螺杆灌注桩”、“消防电源监控系统”等旧标准的更新或替代，意味着施工工艺和验收要求必须跟上新步伐。居住品质升级：对于我们普通市民来说，这些标准最终会转化为更安全的边坡、更安静的小区供配电、更抗震的房屋以及更美观的城市湖泊。环保意识增强：从旧路改造到新材料应用，处处体现着“绿色”和“可持续”的理念，这符合福建作为生态文明试验区的定位。总结一下： 这份文件虽然是一纸公文，但它实际上是2026年8月1日之后福建城市建设的“新剧本”。无论是盖楼、修路还是治理湖泊，都有了更科学、更细致的指导。咱们厦门作为福建的排头兵，相信很快就能在城市建设中看到这些新标准带来的变化！

建质规〔2025〕3号文全解：企业设独立安管机构，项目配安全总监的底层逻辑
type: item
date: 2026-06-08T05:12:00+00:00
description: 🏗️ 核心问答：机构设置与人员配备1. 企业层面：公司总部需要怎么做？问：企业必须设置独立的安全管理部门吗？人员怎么配？答： 是的，必须设置独立的安全生产管理机构。配备的专职安全管理人员数量至少满足以下要求（若涉及建筑起重机械，需至少增加1名机械类人员）：企业资质序列资质等级最少配备人数总承包特级6人 一级4人 二级及以下3人专业承包一级3人 二级及以下/不分等级2人劳务分包—2人分支机构(分公司/区域公司)不少于 2人问：企业需要设置“安全总监”吗？有什么要求？答： 特级、一级总包企业和一级专包企业宜设置专职安全总监。其他企业视情况而定。资格要求：需具备中级及以上注册安全工程师资格，且在本行业从事安全管理工作满 3年。职责：参与决策，领导安管机构，督促落实双重预防机制等。2. 项目层面：工地上需要怎么做？问：项目上谁是安全第一责任人？答： 项目经理是项目安全生产的第一责任人。问：什么规模的项目必须配“项目安全总监”和独立机构？答： 只要符合以下任意一个条件，就必须配备安全总监并设置独立机构：施工现场管理人员和施工人员峰值超过 500人；房屋建筑工程施工面积大于 10万平方米；市政基础设施工程合同价款大于 4亿元，或者隧道、轨道交通工程累计长度超过 4千米。问：项目上的专职安全员（安全员）怎么配？答： 施工总承包单位需按以下标准配备，且必须在岗履职：房屋/装修工程（按面积）：1万平米以下：不少于 1人。1万~5万平米：不少于 2人。5万平米以上：不少于 3人，且每增加5万平米，至少增加1人。市政工程（按造价）：5000万以下：不少于 1人。5000万~2亿：不少于 2人。2亿元以上：不少于 3人，且每增加2亿元，至少增加1人。加分项：如果施工活动涉及建筑起重机械，上述各类项目都需至少增加 1名 机械类专职安全员。问：分包单位的人员怎么配？答： 总包应在分包合同中明确要求，分包单位配备人数至少满足：50人以下：不少于 1人。50~200人：不少于 2人。200人以上：不少于 3人，且不得少于总人数的 1%。3. 履职与监督：有什么新规定？问：项目经理和安全总监需要坐班吗？答： 需要。两人每月带班生产时间均不得少于本月施工时间的 80%。特殊情况：遇到超过一定规模的危险性较大工程（超危大工程）施工时，项目经理必须在施工现场履职。离开现场：若需短期离开，必须书面委托他人，若配有安全总监，则通常委托给安全总监。问：现在对安全员的履职记录有什么具体要求？答： 现在要求非常严格且具体，主要包含两项硬性任务：佩戴记录仪：专职安全员在岗履职期间，必须佩戴安全生产检查记录仪，全过程视频记录，视频至少保存 6个月，不得篡改。填写安全日志：必须每日填写施工安全日志（见附件表格），记录隐患处理情况。日志需由项目负责人签字确认。问：这份文件现在生效了吗？旧文件还作数吗？答： 该办法自颁发之日起满6个月后实施。同时，2008年的91号文和2011年的111号文同时废止。📄 附件：施工安全日志（关键点）文件附件提供了一份《房屋市政工程施工安全日志（示范文本）》，要求专职安全员每日填写。核心检查记录包括：岗前巡查：检查安全防护、临时用电（三级配电）、消防器材等。危大工程：今日实施的危大工程名称、方案交底情况、现场检查及验收情况。隐患排查：区分“重大事故隐患”和“一般隐患”的排查与治理进展。人员履职：检查分包单位人员、特种作业人员持证上岗情况，以及制止违章行为的记录。💡 建议：如果你是项目经理或企业负责人，建议重点关注第二十六条（总包人员配备）和第三十三条（记录仪与日志制度），这是目前现场检查的高频扣分点。

报审表，专监和总监分别该怎么写签字审批意见？
type: item
date: 2026-05-16T00:26:00+00:00
description: {collapse title="一、项目管理部分" show="true"}1、施工管理人员资格报审表经审查，主要施工管理人员数量满足工程施工管理需要，所持证件齐全有效。2、项目管理实施规划报审表该项目管理实施规划内容完整可行，满足工程总进度计划要求，符合工程安全文明施工总体策划，同意按此规划指导工程施工。3、强制性条文实施计划报审表所报文件内容完整，所列强制性条文执行计划项目齐全，符合规程要求，同意按此指导施工。4、管理制度报审表专业监理师：管理制度健全，内容完整，具备可操作性。总监：同意在本工程中使用。5、施工进度计划报审表专业监理师：施工进度计划符合工程施工进度及网络计划要求。总监：同意此进度计划。6、施工进度调整计划报审表专业监理师：施工进度调整计划，符合实际情况，同意调整。总监：同意调整。7、变更工期报审表造成工序延误的依据充分，相关资料齐全，同意工期变更。8、工程开工报审表工程各项开工准备充分，相关报审已完成，具备开工条件，同意按计划开工。9、单位（分部）工程开工报审表专业监理师：该单位工程各项开工准备充分，相关报审已完成，具备开工条件。总监：同意按计划开工。10、工程复工申请表整改措施有效，停工因素已经消除，具备复工条件，同意复工。11、监理工程师通知回复单经复查，所报整改项目已按通知单内容整改完成。{/collapse}{collapse title="二、安全管理部分" show="true"}1、安全文明施工实施细则报审表经审查，该文件内容完整，符合安全文明施工总体策划方案和工程建设目标，制度健全，责任制已落实，安全文明施工设施、安全标牌齐全、标准、有效，设置合理，安全文明施工措施和环境保护措施有效，同意按此细则指导安全文明施工。2、施工应急预案报审表经审查，该应急预案的紧急联络与救护体制健全，应急资源准备充足，处理方案可行，同意按此应急预案处理应急事件。3、主要施工机械/工器具/安全用具报审表经审查，主要施工机械设备/工器具/安全用具的数量、规格、型号满足工程施工需要，机械设备定检报告合格，起重机械的安全准用证符合要求，安全用具试验报告合格。4、大中型施工机械进场/出场申报表进场：该进场设备满足工程施工需要，进场设备检验、试验报告、安全准用证合格有效，同意进场作业。出场：该出场设备的工作已经完成，后续施工不再需要施工该设备，同意退出施工现场。{/collapse}{collapse title="三、质量管理部分" show="true"}1、工程施工创优实施细则报审表施工创优实施细则的内容完整，针对性强，全面落实了建设管理单位的创优思想，施工难点识别准确、全面，创新点和亮点明确，同意按此创优细则指导施工。2、质量通病预防措施报审表所报文件内容完整，防通病措施针对性强，同意按此指导施工。3、施工质量验收及评定范围划分报审表施工质量验收及评定项目划分准确、合理、全面，W、H、S点的设置有利于控制工程施工质量，三级验收责任落实，同意此项目划分报审表。4、工程控制网测量报审表（变电）专业监理师：工程控制网测量正确，数据记录准确。总监：同意按此控制网进行施工。5、线路复测报审表（线路）专业监理师：该线路复测记录中的测量结果符合设计及规范要求。总监：同意根据该线路复测记录提供的测量结果施工。6、主要测量计量器具/试验设备检验报审表经审查，测量、计量器具的种类、数量满足施工要求，仪器的检定合格证明文件齐全有效，有效期在检定周期内。7、试验（检测）单位资质报审表委托的试验单位资质等级符合规定要求，计量认证及检定合格有效，试验资质范围包括拟委托试验的项目，同意在该试验室进行材料试验。8、分包单位资质报审表经审查，该分包单位资质合格，具备承担分包项目的能力，分包范围符合工程承包合同约定，分包合同、安全协议内容全面，同意分包。9、主要材料及构配件供货商资质报审表经审查，该供货商的资质证明文件齐全并符合要求，同意在工程中采用。10、工程材料/构配件/设备进场报审表经审查，XXX材料质量证明文件齐全，试验结果合格，质量符合要求，同意在工程中使用。11、主要设备（材料/构配件）开箱申请表经开箱检验，设备合格完好，所附文件资料、备品备件齐全，同意开箱。12、特殊工种/特殊作业人员报审表经审查，所报特殊工种人员的数量满足施工需要，作业人员的资格证书齐全有效。13、试品/试件试验报告报验表XXX试验结果合格，符合设计和规范要求。14、分项工程质量报验申请单土建：该分项工程所含的检验批均合格，质量验收记录完整、规范，同意报验申请。电气：该分项工程所含的质量验评记录均合格，符合设计和规范要求，同意报验申请。15、分部（子分部）工程质量报验申请单专业监理师：该分部（子分部）工程所含分项工程的质量均合格，施工记录填写正确、规范，符合设计和规范…

高处作业吊篮技术规范与标准体系概览
type: item
date: 2026-05-05T09:29:00+00:00
description: 高处作业吊篮作为建筑施工中不可或缺的关键设备，其安全性直接关系到作业人员的生命安全和工程的顺利进行。为确保吊篮在设计、制造、安装、使用及维护全生命周期的安全可靠，我国已建立了一套涵盖产品规范、施工工艺、配套部件及作业分级的完整技术标准体系。核心产品与通用规范GB/T 19155-2017《高处作业吊篮》该标准是高处作业吊篮领域的核心产品标准，规定了吊篮的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等通用要求。它为吊篮的设计与制造提供了基础依据，确保了设备本身的质量与性能。GB 3608-2008《高处作业分级》此项标准是高处作业安全管理的基石。它根据作业高度和作业条件，将高处作业划分为不同等级，为制定相应的安全防护措施、选择适用的设备（如吊篮）以及人员资质要求提供了科学依据。安装、使用与施工安全规范JB/T 11699-2025《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》这是当前指导吊篮现场作业的最新技术规程，已于2025年11月1日正式实施，并替代了旧版JB/T 11699-2013。该规程详细规定了吊篮在安装、拆卸、使用和维护过程中的技术要求、安全管理和操作程序，是保障施工现场吊篮作业安全的关键文件。JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》作为建筑施工领域的通用安全规范，该标准对包括吊篮作业在内的各类高处作业提出了普适性的安全技术要求。它从施工现场整体安全的角度出发，对临边防护、洞口防护、攀登与悬空作业等作出了规定，与吊篮专项规程互为补充，共同构筑了施工安全防线。关键部件标准YB/T 4575-2016《高处作业吊篮用钢丝绳》钢丝绳是吊篮的生命线，其质量至关重要。该冶金行业标准专门针对高处作业吊篮所使用的钢丝绳，规定了其材料、结构、尺寸、力学性能、检验方法等技术要求，确保了这一核心承力部件的可靠性与耐用性。综上所述，这些标准共同构成了一个多层次、全方位的高处作业吊篮安全技术体系。从设备本身的质量控制，到施工现场的安装与使用，再到关键部件的专项要求，均有章可循，为预防和减少高处作业事故提供了坚实的技术支撑。下载（知识库）点击链接加入WPS「工程知识库」（免费），整合五类标准、学术成果与技术方案，支持精准查询与AI创作，实现规范、学术、方案高效应用。。关联内容{post cid="12"}{post cid="75"}

高层建筑消防验收中常见的138个问题
type: item
date: 2025-12-16T09:30:00+00:00
description: 一、建筑防火1. 土建防火封堵不到位所有给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。所有电气管、桥架穿越楼板、墙体部位未封堵。穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。所有通风、空调、防排烟管道穿越楼板、墙体部位未封堵。土建预留洞口后开孔未封堵，土建风道未封堵。玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实。防火墙未到顶，防火分区未形成。2. 土建防火门问题防火门安装反向，未开向疏散方向。封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞。防火门检测报告与实体不符，防火门身份标示未张贴。闭门器、顺序器未安装；应设置单向逃生部位处未设置相应的开启装置。未按设计要求安装防火门。3. 安全疏散隐患由于装修装设栏杆造成楼梯疏散宽度不够。由于装修、土建改动，导致疏散出口数量不够或疏散出口距离超标。4. 消防车道与救援场地车道宽度不能满足规范要求，环形车道或回车场未形成。消防扑救面未形成，或存在高大树木及障碍物。防烟楼梯间无前室，或消防电梯合用前室未设计正压送风系统。5. 防火卷帘缺陷导轨与墙体及柱体之间未封堵，卷顶部未完全封堵。双轨卷帘一侧未封堵到顶，形成单轨卷帘。穿越卷帘包厢的管道及桥架未封堵。疏散通道卷帘门两侧未设置手动控制按钮，卷帘门手动拉链未设置拉链孔。6. 建筑装修影响消防功能建筑装修材料选用不当，特别是吊顶及墙面材料耐火极限达不到规范要求。建筑装修饰面影响消防功能的正常实现（如消火栓箱门装修后无法打开）。正压送风口、排烟口装修后出现风口与装修面层内漏风及检修不便的现象。格栅吊顶影响上喷喷水效果，灯槽内喷头影响喷水效果。建筑装修开设的检查孔部位及大小不满足正常检修的需求。大于60平方米的房间只设置1个门；会议室、观众厅等场所的门未向外开启。7. 排烟口设置不规范设置位置过低（低于2米）。设置在顶部的排烟口、排烟阀未设置手动控制装置。排烟口距离最远点水平距离超过了30米，或距离安全出口间距小于1.5米。8. 排烟系统漏设无自然通风长度超过20米的内走道，或超过60米长度的走道未设置排烟系统。面积超过100平方米的区域未设置排烟系统。9. 防火阀安装错误风管穿越防火分区、防火分割处未设置防火阀。防火阀安装距墙体超过200mm。常开、常闭排烟防火阀设置错误。10. 自然排烟区域开窗净面积不满足规范要求走道、房间等区域可开启外窗面积不足。高位侧窗、高位天窗设置不符合规范，布置位置不合理。可开启外窗未设置方便开启的装置。11. 正压送风系统故障部分封闭楼梯间、防烟楼梯间或前室未设置正压送风口，或风口数量偏少。防排烟系统末端风口风量偏低，可能原因包括：风机风量/风压不满足规范要求；土建风道封堵不严或未完全封闭；平层割断封堵平层风管有漏风现象；系统管道风阻过大；风机电源反相。排烟风机出风口与加压风机的进风口垂直距离小于3米，或排烟风机出风口低于加压风机的进风口。排烟风机出风口与加压风机的进风口在同一面上时间距小于10米。排烟口与送风口距离小于5米。风机控制箱未设置在风机就近位置。正压送风口入口及机械排烟系统出口防雨百叶均未设置在室外与大气相通。电机外置式离心式风机未设置风机房。二、消防水管系统1. 喷头布置不当不受梁体影响的直立型喷头距离顶板过近（超过了75-150MM）。受梁体影响的直立型喷头距离顶板不满足规范要求。喷头距离边墙距离不满足规范要求。2. 消火栓布置缺陷由于建筑装修变动，消火栓的保护面积超过了规范要求。由于装饰原因取消了消火栓门，或消防电梯前室漏设消火栓。未按规范要求设置自救式消火栓箱。室外消火栓距建筑外墙及路边距离不满足规范要求。夹层及设备层漏设消火栓。3. 水泵结合器问题未按系统分区设置水泵结合器，或接合器数量不满足规范要求。接合器设置在不易取用的部位，充水试验不成功。4. 室外取水口设置位置不合理吸水高度不应超过6米，距外墙距离需符合规范。消防水池取水口距建筑物外墙小于15米。取水口周围未设置消防车道，吸水高度超过6米。未设置取水口标识及防坠落装置。5. 末段试水装置缺陷末端试水装置设置位置不合理（设置在了系统的最低处，而不是系统最不利点处）。末端试水装置未采用间接排水方式。6. 自动喷水灭火系统存在漏设区域空调及风机房、车库室内车道、建筑面积大于5平方米的卫生间、自动扶梯的底部。楼梯及电梯前室、净高小于等于12米的室内中空区域。净高大于800mm且有可燃物吊顶内、宽度大于1.2米的风管及排管下方。一类高层的消防控制室、弱电设备间未设置自动灭火系统。7. 气体灭火系统隐患防护区内风口、防火阀、风机未参与联动控制，防护区未设置自动泄压口(泄压装置)。防护区的维护结构不能达到0.5小时的耐火极限及1200Pa的耐压极限。储油间未设置呼吸阀、通气管道。气体灭火控制盘系统电源不能满足同时启动气体灭火装置的要求。控制中心不能对气体灭火区域设备进行联动控…

环氧地坪工程监理实施细则
type: item
date: 2025-12-06T05:18:00+00:00
description: 环氧地坪作为现代工业厂房的重要地面装饰材料，具有高强度、耐磨损、美观的特性，同时具备无接缝、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便等优势。在**项目中，环氧地坪施工采用2厚无溶剂自流平环氧胶泥，表面用水性聚氨酯透明层罩面的工艺，这对于保证厂房地面的使用寿命和使用功能至关重要。本细则旨在确保环氧地坪施工质量满足设计要求和相关国家标准，为监理工作提供明确指导。一、工程概况（一）工程简介大型轻钢结构厂房，结构形式为门式钢架。厂房面积较大，施工各部位的准确衔接有一定难度。作为生产制造厂房，厂房防水等级要求严，施工中屋面彩钢板安装工序必须严格按有关规范执行。屋面围护结构采用彩钢压型板，有组织排水。为确保工程的顺利进行，在钢结构厂房拟采用如下的施工工序和技术实施措施，包括六个方面：钢结构制作及运输钢结构安装涂装工艺彩钢板安装门窗安装施工防火涂料施工本工程为单层工业建筑，生产工艺为制氢装备（钢铁）的机械加工、焊接、安装、研发测试，最大班使用人数为50人，局部二层为检测实验室。火灾危险性类别为丁类，为一个防火分区，建筑耐火等级均为二级。6#单层（局部2层）重钢结构厂房，厂房总建筑面积19990.40 m²，占地面积18633.33 m²，建筑高度21.15 m，柱距8.00 m，厂房主体梁柱均采用H型钢，支撑系统采用钢管与圆钢结合的方式。梁柱连接采用高强螺栓，屋面、墙面系统均采用螺栓连接。建筑安全等级为二级。屋面为0.6 mm厚760型镀铝彩钢板 + 50厚岩棉保温棉 + 铝箔 + 钢丝网。非承重的外围护墙：1.2 m以下墙体为240厚MU10煤矸石烧结多孔砖，用M7.5水泥砂浆砌筑；厂房1.2 m以上采用双层彩钢板内加100厚玻璃棉毡（A级），耐火时间为1 h；空压站墙体为200厚MU10煤矸石烧结多孔砖，用M7.5水泥砂浆砌筑；卫生间隔墙120厚MU10煤矸石烧结多孔砖，用M5混合砂浆砌筑；房间隔墙100厚轻钢龙骨耐火石膏板墙体：12耐火石膏板 + 50厚岩棉 + 12耐火石膏板，龙骨断面75×50×0.6，龙骨中距400，耐火时间为1 h；楼梯间墙体采用12 + 100岩棉 + 12厚纤维增强硅酸盐板，龙骨断面100×50×0.63，龙骨中距400，耐火时间为2 h。屋面采光板做法：a. 1.5 mm厚蛋白色波形上层FRP板； b. 镀锌钢檩条； c. 1.5 mm厚蛋白色波形下层FRP板；采光板表面帖覆20 μm厚Melinex301薄膜，抗紫外线率为99%，透光率为62%，热能穿透率为58%，耐温限度为-40～+120°C，使用年限15年。地面做法： 2厚无溶剂自流平环氧胶泥，表面用水性聚氨酯透明层罩面，环氧稀胶料一道，现浇钢筋混凝土结构板。屋面做法：a. 0.8 mm基材厚（SMP涂层）820型白色压型钢板（其中咬边连接为360°咬口锁边连接）； b. 增设30×100×80×100×30×2.5镀锌几字檩； c. 100 mm厚玻璃棉毡（A级）； d. 1.5 mm厚热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材机械固定； e. 0.5 mm基材厚（PE涂层）白色压型钢板。根据设计图纸的建筑和结构要求，施工内容包括：所有钢构件的制作、安装（两遍底漆，含面漆和防火涂料）；包含有钢梁（防火1.5 h，防火涂料7 mm）、钢柱（防火2.5 h，防火涂料膨胀型4 mm，非膨胀型厚涂40 mm）、檩条、拉条、圆钢支撑（防火1.5 h，防火涂料7 mm）、圆管支撑等；屋面板、墙板等维护系统制作、安装。构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓，连接节点采用摩擦性高强螺栓，性能等级为10.9级，抗滑移系数不小于0.45，符合《GB/T 3632》规格；栓钉符合GB 10432。手工焊时选用的焊条应与主体金属相匹配：Q235钢焊接、Q235钢和Q345钢连接焊接选用E43型焊条；Q345钢焊接选用E50型焊条。（二）参建单位设计单位：**股份有限公司勘察单位：**勘测工程有限公司建设单位：**投资发展有限公司施工单位：**建筑有限责任公司监理单位：**工程监理有限公司二、监理范围与目标监理范围本细则适用于**项目中所有环氧地坪施工工程，包括材料进场验收、基层处理、环氧胶泥层施工、水性聚氨酯罩面层施工及养护等全过程监理工作。监理目标确保环氧地坪施工质量达到设计要求和相关国家标准，质量合格率100%，优良率不低于95%；监督施工进度，确保环氧地坪施工与厂房其他工序（如钢结构安装、彩钢板安装、防火涂料施工等）协调衔接，不影响整体工程进度；控制施工费用，确保工程投资不超过合同总价和合理增加的范围；保障施工安全，预防因施工不当导致的安全事故。三、监理工作依据1. 国家标准《建设工程监理规范》（GB/T 50319–2013）《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 502…