山岚处 · 社区 - 工程监理
type: channel
link: https://18.cx/category/jianli/
items: 关于品牌架构优化及工程知识库扩容升级的通知【置顶】
items: 建设工程全要素合规与实务管理综合汇编【置顶】
items: 职称等级分类标准与职业资格对应关系参考表【置顶】
items: Markdown 语法速查表【置顶】
items: 报审表，专监和总监分别该怎么写签字审批意见？
items: 高层建筑消防验收中常见的138个问题
items: 环氧地坪工程监理实施细则
items: 旁站、巡视、平行检验！监理的日常工作！
items: 监理日志填写说明及要求
items: 监理验收要点总结

关于品牌架构优化及工程知识库扩容升级的通知【置顶】
type: item
date: 2026-06-11T05:26:00+00:00
description: 各位同仁、朋友：为进一步提升用户体验，积极响应大家对于工程知识库的迫切需求，我们近期对品牌访问路径及知识库服务体系进行了全面优化与升级。现将相关调整通知如下：一、 品牌架构与域名访问路径优化为缩短访问路径，提升体验流畅度，我们对官方域名定位进行了明确调整：主域名定位：“18.cx”继续作为品牌官方网站主域名，其原有功能与页面布局保持不变。社区专属入口：“15.cx”正式定位为“山岚处 · 社区”专属入口。调整后，用户访问“15.cx”即可直连山岚处 · 社区，无需再经由官网进行二次跳转，大幅提升了进入社区的便捷性。二、 工程知识库扩容及新增入口针对近期多位建筑行业朋友反馈的“名额已满无法加入”及“难以找到入口”等问题，我们对工程知识库进行了如下升级：原库扩容：原工程知识库人数上限由 500人 提升至 1000人。新增分库：同步开放“工程知识库②”，人数上限为 1000人。便捷入口：现已将知识库入口置于“山岚处 · 社区”右侧栏顶部，命名为【官方知识库】（PC端可见），方便大家随时访问。未来规划：后续我们将根据实际需求，进一步评估并考虑将总容量提升至 10000人。欢迎大家按需加入，继续共建共享！

建设工程全要素合规与实务管理综合汇编【置顶】
type: item
date: 2025-08-12T07:02:00+00:00
description: 第一篇 通用规范汇编标准名称编号《工程结构通用规范》GB55001《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003《组合结构通用规范》GB55004《木结构通用规范》GB55005《钢结构通用规范》GB55006《砌体结构通用规范》GB55007《混凝土结构通用规范》GB55008《燃气工程项目规范》GB55009《供热工程项目规范》GB55010《城市道路交通工程项目规范》GB55011《生活垃圾处理处置工程项目规范》GB55012《市容环卫工程项目规范》GB55013《园林绿化工程项目规范》GB55014《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015《建筑环境通用规范》GB55016《工程勘察通用规范》GB55017《工程测量通用规范》GB55018《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022《施工脚手架通用规范》GB55023《建筑电气与智能化通用规范》GB55024《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025《城市给水工程项目规范》GB55026《城乡排水工程项目规范》GB55027《特殊设施工程项目规范》GB55028《安全防范工程通用规范》GB55029《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030《民用建筑通用规范》GB55031《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032《城市轨道交通工程项目规范》GB55033《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034《城乡历史文化保护利用项目规范》GB55035《消防设施通用规范》GB55036《建筑防火通用规范》GB55037《住宅项目规范》GB55038《广播电视制播工程项目规范》GB55040《广播电视传输覆盖网络工程项目规范》GB55041第二篇 施工质量《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300一、地基基础标准名称编号《湿陷性黄土地区建筑标准》GB50025《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086《地下工程防水技术规范》GB50108《膨胀土地区建筑技术规范》GB50112《人民防空工程施工及验收规范》GB50134《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202《地下防水工程质量验收规范》GB50208《建筑边坡工程技术规范》GB50330《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497《复合土钉墙基坑支护技术规范》GB50739《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6《建筑地基处理技术规范》JGJ79《建筑桩基技术规范》JGJ94《建筑基桩检测技术规范》JGJ106《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ118《建筑基坑支护技术规程》JGJ120《载体桩设计规程》JGJ135《地下建筑工程逆作法技术规程》JGJ165二、主体结构标准名称编号《烟囱工程施工及验收规范》GB50078《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119《混凝土质量控制标准》GB50164《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205《木结构工程施工质量验收规范》GB50206《大体积混凝土施工标准》GB50496《墙体材料应用统一技术规范》GB50574《洁净室施工及验收规范》GB50591《房屋建筑和市政基础设施工程检测技术管理规范》GB50618《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB50628《无障碍设施施工验收及维护规范》GB50642《钢结构工程施工规范》GB50755《砌体结构工程施工规范》GB50924《建筑变形测量规范》JGJ8《轻骨料混凝土结构技术规程》JGJ12《钢筋焊接及验收规程》JGJ18《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55《混凝土用水标准》JGJ63《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ92《钢框胶合板模板技术规程》JGJ96《钢筋机械连接技术规程》JGJ107《清水混凝土应用技术规程》JGJ169《纤维石膏空心大板复合墙体结构技术规程》JGJ217《冰雪景观建筑技术规程》JGJ247《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》JGJ253《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256三、屋面工程标准名称编号《屋面工程质量验收规范》GB50207《屋面工程技术规范》GB50345《坡屋面工程技术规范》GB50693四、装饰装修标准名称编号《建筑地面工程施工质…

职称等级分类标准与职业资格对应关系参考表【置顶】
type: item
date: 2025-12-17T01:10:00+00:00
description: 一、职称等级分类标准参考表 序号 名称 各层级职称名称 正高级 副高级 中级 初级（助理级） 初级（技术员级） 1 高等学校教师 教授 副教授 讲师 助教 2 哲学社会科学研究人员 研究员 副研究员 助理研究员 研究实习员 3 自然科学研究人员 研究员 副研究员 助理研究员 研究实习员 4 卫生技术人员 主任医师 副主任医师 主治（主管）医师 医师 医士 主任药师 副主任药师 主管药师 药师 药士 主任护师 副主任护师 主管护师 护师 护士 主任技师 副主任技师 主管技师 技师 技士 5 工程技术人员 正高级工程师 高级工程师 工程师 助理工程师 技术员 6 农业技术人员 正高级农艺师 高级农艺师 农艺师 助理农艺师 正高级畜牧师 高级畜牧师 畜牧师 助理畜牧师 农业技术员 正高级兽医师 高级兽医师 兽医师 助理兽医师 农业技术推广研究员 7 新闻专业人员 高级记者 主任记者 记者 助理记者 高级编辑 主任编辑 编辑 助理编辑 8 出版专业人员 编审 副编审 编辑 助理编辑 9 图书资料专业人员 研究馆员 副研究馆员 馆员 助理馆员 管理员 10 文物博物专业人员 研究馆员 副研究馆员 馆员 助理馆员 11 档案专业人员 研究馆员 副研究馆员 馆员 助理馆员 管理员 12 工艺美术专业人员 正高级工艺美术师 高级工艺美术师 工艺美术师 助理工艺美术师 工艺美术员 13 技工院校教师 正高级讲师 高级讲师 讲师 助理讲师 正高级实习指导教师 高级实习指导教师 一级实习指导教师 二级实习指导教师 三级实习指导教师 14 体育专业人员 国家级教练 高级教练 中级教练 初级教练 正高级运动防护师 高级运动防护师 中级运动防护师 初级运动防护师 15 翻译专业人员 译审 一级翻译 二级翻译 三级翻译 16 播音主持专业人员 播音指导 主任播音员主持人 一级播音员主持人 二级播音员主持人 17 会计人员 正高级会计师 高级会计师 会计师 助理会计师 18 统计专业人员 正高级统计师 高级统计师 统计师 助理统计师 19 经济专业人员 正高级经济师 高级经济师 经济师 助理经济师 正高级人力资源管理师 高级人力资源管理师 人力资源管理师 助理人力资源管理师 正高级知识产权师 高级知识产权师 知识产权师 助理知识产权师 20 实验技术人才 正高级实验师 高级实验师 实验师 助理实验师 实验员 21 中等职业学校教师 正高级讲师 高级讲师 讲师 助理讲师 正高级实习指导教师 高级实习指导教师 一级实习指导教师 二级实习指导教师 三级实习指导教师 22 中小学教师 正高级教师 高级教师 一级教师 二级教师 三级教师 23 艺术专业人员 一级演员 二级演员 三级演员 四级演员 一级演奏员 二级演奏员 三级演奏员 四级演奏员 一级编剧 二级编剧 三级编剧 四级编剧 一级导演（编导） 二级导演（编导） 三级导演（编导） 四级导演（编导） 一级指挥 二级指挥 三级指挥 四级指挥 一级作曲 二级作曲 三级作曲 四级作曲 一级作词 二级作词 三级作词 四级作词 一级摄影（摄像）师 二级摄影（摄像）师 三级摄影（摄像）师 四级摄影（摄像）师 一级舞美设计师 二级舞美设计师 三级舞美设计师 四级舞美设计师 一级艺术创意设计师 二级艺术创意设计师 三级艺术创意设计师 四级艺术创意设计师 一级美术师 二级美术师 三级美术师 四级美术师 一级文学创作 二级文学创作 三级文学创作 四级文学创作 一级演出监督 二级演出监督 三级演出监督 四级演出监督 一级舞台技术 二级舞台技术 三级舞台技术 四级舞台技术 24 公共法律服务专业人员 一级公证员 二级公证员 三级公证员 四级公证员 正高级司法鉴定人 副高级司法鉴定人 中级司法鉴定人 初级司法鉴定人 主任法医师 副主任法医师 主检法医师 法医师 25 船舶专业技术人员 正高级船长 高级船长 中级驾驶 助理驾驶员 驾驶员 正高级轮机长 高级轮机长 中级轮机员 助理轮机员 轮机员 正高级船舶电子员 高级船舶电子员 中级船舶电子员 助理船舶电子员 船舶电子员 正高级引航员 高级引航员 中级引航员 助理引航员 引航员 26 民用航空飞行技术人员 正高级飞行员 一级飞行员 二级飞行员 三级飞行员 正高级领航员 一级领航员 二级领航员 三级领航员 正高级飞行通信员 一级飞行通信员 二级飞行通信员 三级飞行通信员 正高级飞行机械员 一级飞行机械员 二级飞行机械员 三级飞行机械员 27 审计专业人员 正高级审计师 高级审计师 审计师 助理审计师 二、职业资格与职称对应关系表（一）准入类职业资格 序号 资格名称 对应可聘专业技术职务层级 政策依据 正高级 副高级 中级 初级（助理级） 初级（技术员级） 1 注册消防工程师 一级：工程师 二级：…

Markdown 语法速查表【置顶】
type: item
date: 2026-06-10T00:08:00+00:00
description: 📝 Markdown 语法速查表标题# 一级标题 ## 二级标题 ### 三级标题 #### 四级标题 ##### 五级标题 ###### 六级标题强调*斜体* 或 _斜体_ **粗体** 或 __粗体__ ***粗斜体*** 或 ___粗斜体___ ~~删除线~~列表无序列表- 项目一 - 项目二 - 子项目（缩进2个空格） - 子项目 * 也可以用星号 + 也可以用加号有序列表1. 第一项 2. 第二项 1. 子项（缩进3个空格） 2. 子项 3. 第三项任务列表- [x] 已完成任务 - [ ] 未完成任务链接与图片[链接文字](https://example.com) [链接文字](https://example.com "鼠标悬停提示") ![图片描述](https://example.com/image.jpg) ![图片描述](https://example.com/image.jpg "提示文字") <https://自动链接>引用> 这是一段引用 > > > 嵌套引用 > > - 引用中的列表代码行内代码使用 `code` 标记行内代码代码块```语言名称 function hello() { console.log("Hello World"); } ```常用语言标识：javascript、python、java、html、css、bash、json、sql 等分割线--- *** ___表格| 表头1 | 表头2 | 表头3 | |:------|:-----:|------:| | 左对齐 | 居中 | 右对齐 | | 内容A | 内容B | 内容C |对齐方式：:--- 左对齐 | :---: 居中 | ---: 右对齐脚注这是一个脚注示例[^1] [^1]: 这是脚注的内容转义字符\* 转义星号 \* \# 转义井号 \# \\ 转义反斜杠 \\ \` 转义反引号 \`扩展语法（部分平台支持）高亮==高亮文本==上标 / 下标上标：2^10^ = 1024 下标：H~2~O数学公式（LaTeX）行内公式：$E = mc^2$ 块级公式： $$ \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} $$流程图 / 时序图（Mermaid）```mermaid graph TD A[开始] --> B{判断} B -->|是| C[执行] B -->|否| D[结束] ```💡 小贴士行末加 2个空格 或 ** 可强制换行段落之间用 空行 分隔标题 # 后需加 1个空格列表 - 后需加 1个空格不同平台（GitHub、Typora、VS Code等）对扩展语法的支持程度不同，建议根据实际使用环境调整

报审表，专监和总监分别该怎么写签字审批意见？
type: item
date: 2026-05-16T00:26:00+00:00
description: {collapse title="一、项目管理部分" show="true"}1、施工管理人员资格报审表经审查，主要施工管理人员数量满足工程施工管理需要，所持证件齐全有效。2、项目管理实施规划报审表该项目管理实施规划内容完整可行，满足工程总进度计划要求，符合工程安全文明施工总体策划，同意按此规划指导工程施工。3、强制性条文实施计划报审表所报文件内容完整，所列强制性条文执行计划项目齐全，符合规程要求，同意按此指导施工。4、管理制度报审表专业监理师：管理制度健全，内容完整，具备可操作性。总监：同意在本工程中使用。5、施工进度计划报审表专业监理师：施工进度计划符合工程施工进度及网络计划要求。总监：同意此进度计划。6、施工进度调整计划报审表专业监理师：施工进度调整计划，符合实际情况，同意调整。总监：同意调整。7、变更工期报审表造成工序延误的依据充分，相关资料齐全，同意工期变更。8、工程开工报审表工程各项开工准备充分，相关报审已完成，具备开工条件，同意按计划开工。9、单位（分部）工程开工报审表专业监理师：该单位工程各项开工准备充分，相关报审已完成，具备开工条件。总监：同意按计划开工。10、工程复工申请表整改措施有效，停工因素已经消除，具备复工条件，同意复工。11、监理工程师通知回复单经复查，所报整改项目已按通知单内容整改完成。{/collapse}{collapse title="二、安全管理部分" show="true"}1、安全文明施工实施细则报审表经审查，该文件内容完整，符合安全文明施工总体策划方案和工程建设目标，制度健全，责任制已落实，安全文明施工设施、安全标牌齐全、标准、有效，设置合理，安全文明施工措施和环境保护措施有效，同意按此细则指导安全文明施工。2、施工应急预案报审表经审查，该应急预案的紧急联络与救护体制健全，应急资源准备充足，处理方案可行，同意按此应急预案处理应急事件。3、主要施工机械/工器具/安全用具报审表经审查，主要施工机械设备/工器具/安全用具的数量、规格、型号满足工程施工需要，机械设备定检报告合格，起重机械的安全准用证符合要求，安全用具试验报告合格。4、大中型施工机械进场/出场申报表进场：该进场设备满足工程施工需要，进场设备检验、试验报告、安全准用证合格有效，同意进场作业。出场：该出场设备的工作已经完成，后续施工不再需要施工该设备，同意退出施工现场。{/collapse}{collapse title="三、质量管理部分" show="true"}1、工程施工创优实施细则报审表施工创优实施细则的内容完整，针对性强，全面落实了建设管理单位的创优思想，施工难点识别准确、全面，创新点和亮点明确，同意按此创优细则指导施工。2、质量通病预防措施报审表所报文件内容完整，防通病措施针对性强，同意按此指导施工。3、施工质量验收及评定范围划分报审表施工质量验收及评定项目划分准确、合理、全面，W、H、S点的设置有利于控制工程施工质量，三级验收责任落实，同意此项目划分报审表。4、工程控制网测量报审表（变电）专业监理师：工程控制网测量正确，数据记录准确。总监：同意按此控制网进行施工。5、线路复测报审表（线路）专业监理师：该线路复测记录中的测量结果符合设计及规范要求。总监：同意根据该线路复测记录提供的测量结果施工。6、主要测量计量器具/试验设备检验报审表经审查，测量、计量器具的种类、数量满足施工要求，仪器的检定合格证明文件齐全有效，有效期在检定周期内。7、试验（检测）单位资质报审表委托的试验单位资质等级符合规定要求，计量认证及检定合格有效，试验资质范围包括拟委托试验的项目，同意在该试验室进行材料试验。8、分包单位资质报审表经审查，该分包单位资质合格，具备承担分包项目的能力，分包范围符合工程承包合同约定，分包合同、安全协议内容全面，同意分包。9、主要材料及构配件供货商资质报审表经审查，该供货商的资质证明文件齐全并符合要求，同意在工程中采用。10、工程材料/构配件/设备进场报审表经审查，XXX材料质量证明文件齐全，试验结果合格，质量符合要求，同意在工程中使用。11、主要设备（材料/构配件）开箱申请表经开箱检验，设备合格完好，所附文件资料、备品备件齐全，同意开箱。12、特殊工种/特殊作业人员报审表经审查，所报特殊工种人员的数量满足施工需要，作业人员的资格证书齐全有效。13、试品/试件试验报告报验表XXX试验结果合格，符合设计和规范要求。14、分项工程质量报验申请单土建：该分项工程所含的检验批均合格，质量验收记录完整、规范，同意报验申请。电气：该分项工程所含的质量验评记录均合格，符合设计和规范要求，同意报验申请。15、分部（子分部）工程质量报验申请单专业监理师：该分部（子分部）工程所含分项工程的质量均合格，施工记录填写正确、规范，符合设计和规范…

高层建筑消防验收中常见的138个问题
type: item
date: 2025-12-16T09:30:00+00:00
description: 一、建筑防火1. 土建防火封堵不到位所有给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。所有电气管、桥架穿越楼板、墙体部位未封堵。穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。所有通风、空调、防排烟管道穿越楼板、墙体部位未封堵。土建预留洞口后开孔未封堵，土建风道未封堵。玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实。防火墙未到顶，防火分区未形成。2. 土建防火门问题防火门安装反向，未开向疏散方向。封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞。防火门检测报告与实体不符，防火门身份标示未张贴。闭门器、顺序器未安装；应设置单向逃生部位处未设置相应的开启装置。未按设计要求安装防火门。3. 安全疏散隐患由于装修装设栏杆造成楼梯疏散宽度不够。由于装修、土建改动，导致疏散出口数量不够或疏散出口距离超标。4. 消防车道与救援场地车道宽度不能满足规范要求，环形车道或回车场未形成。消防扑救面未形成，或存在高大树木及障碍物。防烟楼梯间无前室，或消防电梯合用前室未设计正压送风系统。5. 防火卷帘缺陷导轨与墙体及柱体之间未封堵，卷顶部未完全封堵。双轨卷帘一侧未封堵到顶，形成单轨卷帘。穿越卷帘包厢的管道及桥架未封堵。疏散通道卷帘门两侧未设置手动控制按钮，卷帘门手动拉链未设置拉链孔。6. 建筑装修影响消防功能建筑装修材料选用不当，特别是吊顶及墙面材料耐火极限达不到规范要求。建筑装修饰面影响消防功能的正常实现（如消火栓箱门装修后无法打开）。正压送风口、排烟口装修后出现风口与装修面层内漏风及检修不便的现象。格栅吊顶影响上喷喷水效果，灯槽内喷头影响喷水效果。建筑装修开设的检查孔部位及大小不满足正常检修的需求。大于60平方米的房间只设置1个门；会议室、观众厅等场所的门未向外开启。7. 排烟口设置不规范设置位置过低（低于2米）。设置在顶部的排烟口、排烟阀未设置手动控制装置。排烟口距离最远点水平距离超过了30米，或距离安全出口间距小于1.5米。8. 排烟系统漏设无自然通风长度超过20米的内走道，或超过60米长度的走道未设置排烟系统。面积超过100平方米的区域未设置排烟系统。9. 防火阀安装错误风管穿越防火分区、防火分割处未设置防火阀。防火阀安装距墙体超过200mm。常开、常闭排烟防火阀设置错误。10. 自然排烟区域开窗净面积不满足规范要求走道、房间等区域可开启外窗面积不足。高位侧窗、高位天窗设置不符合规范，布置位置不合理。可开启外窗未设置方便开启的装置。11. 正压送风系统故障部分封闭楼梯间、防烟楼梯间或前室未设置正压送风口，或风口数量偏少。防排烟系统末端风口风量偏低，可能原因包括：风机风量/风压不满足规范要求；土建风道封堵不严或未完全封闭；平层割断封堵平层风管有漏风现象；系统管道风阻过大；风机电源反相。排烟风机出风口与加压风机的进风口垂直距离小于3米，或排烟风机出风口低于加压风机的进风口。排烟风机出风口与加压风机的进风口在同一面上时间距小于10米。排烟口与送风口距离小于5米。风机控制箱未设置在风机就近位置。正压送风口入口及机械排烟系统出口防雨百叶均未设置在室外与大气相通。电机外置式离心式风机未设置风机房。二、消防水管系统1. 喷头布置不当不受梁体影响的直立型喷头距离顶板过近（超过了75-150MM）。受梁体影响的直立型喷头距离顶板不满足规范要求。喷头距离边墙距离不满足规范要求。2. 消火栓布置缺陷由于建筑装修变动，消火栓的保护面积超过了规范要求。由于装饰原因取消了消火栓门，或消防电梯前室漏设消火栓。未按规范要求设置自救式消火栓箱。室外消火栓距建筑外墙及路边距离不满足规范要求。夹层及设备层漏设消火栓。3. 水泵结合器问题未按系统分区设置水泵结合器，或接合器数量不满足规范要求。接合器设置在不易取用的部位，充水试验不成功。4. 室外取水口设置位置不合理吸水高度不应超过6米，距外墙距离需符合规范。消防水池取水口距建筑物外墙小于15米。取水口周围未设置消防车道，吸水高度超过6米。未设置取水口标识及防坠落装置。5. 末段试水装置缺陷末端试水装置设置位置不合理（设置在了系统的最低处，而不是系统最不利点处）。末端试水装置未采用间接排水方式。6. 自动喷水灭火系统存在漏设区域空调及风机房、车库室内车道、建筑面积大于5平方米的卫生间、自动扶梯的底部。楼梯及电梯前室、净高小于等于12米的室内中空区域。净高大于800mm且有可燃物吊顶内、宽度大于1.2米的风管及排管下方。一类高层的消防控制室、弱电设备间未设置自动灭火系统。7. 气体灭火系统隐患防护区内风口、防火阀、风机未参与联动控制，防护区未设置自动泄压口(泄压装置)。防护区的维护结构不能达到0.5小时的耐火极限及1200Pa的耐压极限。储油间未设置呼吸阀、通气管道。气体灭火控制盘系统电源不能满足同时启动气体灭火装置的要求。控制中心不能对气体灭火区域设备进行联动控…

环氧地坪工程监理实施细则
type: item
date: 2025-12-06T05:18:00+00:00
description: 环氧地坪作为现代工业厂房的重要地面装饰材料，具有高强度、耐磨损、美观的特性，同时具备无接缝、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便等优势。在**项目中，环氧地坪施工采用2厚无溶剂自流平环氧胶泥，表面用水性聚氨酯透明层罩面的工艺，这对于保证厂房地面的使用寿命和使用功能至关重要。本细则旨在确保环氧地坪施工质量满足设计要求和相关国家标准，为监理工作提供明确指导。一、工程概况（一）工程简介大型轻钢结构厂房，结构形式为门式钢架。厂房面积较大，施工各部位的准确衔接有一定难度。作为生产制造厂房，厂房防水等级要求严，施工中屋面彩钢板安装工序必须严格按有关规范执行。屋面围护结构采用彩钢压型板，有组织排水。为确保工程的顺利进行，在钢结构厂房拟采用如下的施工工序和技术实施措施，包括六个方面：钢结构制作及运输钢结构安装涂装工艺彩钢板安装门窗安装施工防火涂料施工本工程为单层工业建筑，生产工艺为制氢装备（钢铁）的机械加工、焊接、安装、研发测试，最大班使用人数为50人，局部二层为检测实验室。火灾危险性类别为丁类，为一个防火分区，建筑耐火等级均为二级。6#单层（局部2层）重钢结构厂房，厂房总建筑面积19990.40 m²，占地面积18633.33 m²，建筑高度21.15 m，柱距8.00 m，厂房主体梁柱均采用H型钢，支撑系统采用钢管与圆钢结合的方式。梁柱连接采用高强螺栓，屋面、墙面系统均采用螺栓连接。建筑安全等级为二级。屋面为0.6 mm厚760型镀铝彩钢板 + 50厚岩棉保温棉 + 铝箔 + 钢丝网。非承重的外围护墙：1.2 m以下墙体为240厚MU10煤矸石烧结多孔砖，用M7.5水泥砂浆砌筑；厂房1.2 m以上采用双层彩钢板内加100厚玻璃棉毡（A级），耐火时间为1 h；空压站墙体为200厚MU10煤矸石烧结多孔砖，用M7.5水泥砂浆砌筑；卫生间隔墙120厚MU10煤矸石烧结多孔砖，用M5混合砂浆砌筑；房间隔墙100厚轻钢龙骨耐火石膏板墙体：12耐火石膏板 + 50厚岩棉 + 12耐火石膏板，龙骨断面75×50×0.6，龙骨中距400，耐火时间为1 h；楼梯间墙体采用12 + 100岩棉 + 12厚纤维增强硅酸盐板，龙骨断面100×50×0.63，龙骨中距400，耐火时间为2 h。屋面采光板做法：a. 1.5 mm厚蛋白色波形上层FRP板； b. 镀锌钢檩条； c. 1.5 mm厚蛋白色波形下层FRP板；采光板表面帖覆20 μm厚Melinex301薄膜，抗紫外线率为99%，透光率为62%，热能穿透率为58%，耐温限度为-40～+120°C，使用年限15年。地面做法： 2厚无溶剂自流平环氧胶泥，表面用水性聚氨酯透明层罩面，环氧稀胶料一道，现浇钢筋混凝土结构板。屋面做法：a. 0.8 mm基材厚（SMP涂层）820型白色压型钢板（其中咬边连接为360°咬口锁边连接）； b. 增设30×100×80×100×30×2.5镀锌几字檩； c. 100 mm厚玻璃棉毡（A级）； d. 1.5 mm厚热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材机械固定； e. 0.5 mm基材厚（PE涂层）白色压型钢板。根据设计图纸的建筑和结构要求，施工内容包括：所有钢构件的制作、安装（两遍底漆，含面漆和防火涂料）；包含有钢梁（防火1.5 h，防火涂料7 mm）、钢柱（防火2.5 h，防火涂料膨胀型4 mm，非膨胀型厚涂40 mm）、檩条、拉条、圆钢支撑（防火1.5 h，防火涂料7 mm）、圆管支撑等；屋面板、墙板等维护系统制作、安装。构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓，连接节点采用摩擦性高强螺栓，性能等级为10.9级，抗滑移系数不小于0.45，符合《GB/T 3632》规格；栓钉符合GB 10432。手工焊时选用的焊条应与主体金属相匹配：Q235钢焊接、Q235钢和Q345钢连接焊接选用E43型焊条；Q345钢焊接选用E50型焊条。（二）参建单位设计单位：**股份有限公司勘察单位：**勘测工程有限公司建设单位：**投资发展有限公司施工单位：**建筑有限责任公司监理单位：**工程监理有限公司二、监理范围与目标监理范围本细则适用于**项目中所有环氧地坪施工工程，包括材料进场验收、基层处理、环氧胶泥层施工、水性聚氨酯罩面层施工及养护等全过程监理工作。监理目标确保环氧地坪施工质量达到设计要求和相关国家标准，质量合格率100%，优良率不低于95%；监督施工进度，确保环氧地坪施工与厂房其他工序（如钢结构安装、彩钢板安装、防火涂料施工等）协调衔接，不影响整体工程进度；控制施工费用，确保工程投资不超过合同总价和合理增加的范围；保障施工安全，预防因施工不当导致的安全事故。三、监理工作依据1. 国家标准《建设工程监理规范》（GB/T 50319–2013）《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 502…

旁站、巡视、平行检验！监理的日常工作！
type: item
date: 2025-10-22T01:00:05+00:00
description: 一、旁站旁站是指监理人员在建筑工程施工阶段中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。通过旁站，确保施工过程符合设计要求、技术标准和规范，有效控制工程质量。制定旁站监理方案 项目监理部在编制监理规划或监理实施细则时，应同步制定详细的旁站监理方案，明确旁站的范围、内容、程序、质量控制点、检查方法及旁站人员职责等。方案报审与交底 旁站监理方案应随同监理规划一并报送建设单位审批，并抄送施工单位，便于施工方提前准备，协调配合，确保旁站工作顺利开展。合理安排旁站工作 总监理工程师应根据施工进度计划和现场实际施工情况，及时安排具备相应资格的监理人员实施旁站作业，确保人员到位、责任到人。问题处理机制 在旁站过程中发现重大质量问题或安全隐患，总监理工程师应立即组织处理。必要时可召开专题会议、约谈施工单位负责人，或下达《工程暂停令》，并及时向建设单位报告。签字确认制度 对于需旁站的关键工序，凡旁站监理人员与施工单位质检人员未在《旁站监理记录表》上签字确认的，不得进入下一道工序施工。未实施旁站或无有效记录的，监理工程师不得在相关验收资料上签字。资料归档管理 每项旁站工作结束后，旁站人员须在24小时内整理完成《旁站监理记录》，连同影像资料、检测数据等一并归入监理档案，确保资料真实、完整、可追溯。旁站监理人员主要职责 （1）检查施工单位质检员到岗情况、特殊工种人员持证上岗情况，以及施工机械、材料准备是否满足施工要求； （2）全过程监督关键工序是否严格按照施工方案和工程建设强制性标准执行； （3）核查进场材料、构配件、设备及商品混凝土的质量证明文件，并可在现场监督施工单位取样检验，或委托第三方进行复检； （4）及时发现并处理施工中的质量问题，如实、准确填写旁站记录和监理日记，保存原始资料； （5）发现可能危及工程质量或安全的行为，应立即采取措施制止，并第一时间报告总监理工程师。旁站监理范围 （1）地基与基础工程：土方回填、灰土垫层、混凝土灌注桩浇筑、地下连续墙、土钉墙、后浇带、防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理、钢结构安装等； （2）主体结构工程：梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑全过程； （3）隐蔽工程：所有隐蔽工程验收后的封闭作业全过程； （4）防水工程：屋面、地下室、厨房、卫生间等防水施工全过程； （5）装饰工程：石材干挂、玻璃幕墙安装等涉及结构安全的重要部位； （6）拆除与爆破工程：影响周边建筑及人员安全的作业全过程安全监督； （7）水暖与通风空调工程：系统试压、冲洗、调试全过程（包括阀门试压、安全阀定压、散热器单体试压、排水管道灌水试验、风管严密性检测等）； （8）电气工程：系统调试、绝缘电阻测试、接地电阻测试等关键检测环节； （9）材料见证取样：对涉及结构安全的材料进行取样、送检的全过程见证； （10）其他关键工序：依据工程特点在监理规划中确定的关键工序，或建设单位特别要求实施旁站的部位和工序。二、巡视巡视是监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督检查活动，是监理工作的常态化、基础性手段，贯穿于整个施工过程。巡视频率与组织 监理人员应对施工现场每日至少进行一次巡视检查。总监理工程师应定期组织各专业监理工程师开展全面、系统的“拉网式”联合巡视，形成制度化、规范化管理。巡视主要内容 （1）是否按照设计图纸、施工规范和已批准的施工方案组织施工； （2）使用的原材料、构配件和设备是否具备合格证明，质量是否符合要求； （3）施工现场管理人员特别是质量检查人员是否在岗履职； （4）施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺要求，特种作业人员是否持证上岗； （5）施工环境（如温度、湿度、天气、交叉作业等）是否对工程质量产生不利影响； （6）已施工部位是否存在质量缺陷、安全隐患或违规操作现象。巡视记录要求 所有巡视活动必须如实记录于《监理日记》中，内容应包括巡视时间、地点、部位、发现问题及处理意见。对较严重的质量问题或隐患，宜采用拍照、录像等方式留存证据。问题处置流程 对检查中发现的质量或安全问题，除做好记录外，应及时签发《监理工程师通知单》，要求施工单位限期整改，并跟踪复查。重要问题应同时抄报建设单位。闭环管理 对提出的问题必须建立台账，实行“发现问题—下发通知—整改回复—复查验证—闭合销项”的全过程跟踪管理，确保问题整改到位，记录完整备案。三、平行检验平行检验是指项目监理机构在施工单位自检合格的基础上，利用自身具备的检测手段，按照一定比例独立开展的检查或检测活动，是体现监理独立性和公正性的重要方式。材料与设备的复验 对进场的水泥、钢材、砂石、外加剂、防水材料、构配件等，依据相关规范规定的抽样方案和合同约定，独立进行抽样复检，形成检测报告并归档。检验批的平行检测 对各分项工程的检验批，监理应按专业验收规范的要求…

监理日志填写说明及要求
type: item
date: 2025-09-21T04:18:00+00:00
description: {span class="decoration-red-500 underline decoration-wavy"}工程项目监理人员应认真履行职责，并按照填写说明及要求规范填写监理日志。{/span}{collapse title="一、填写说明" show="true"}（一）表头信息应当填写日期、天气情况、记录人签字等相关信息。（二）施工情况1.主要施工内容应当填写项目当日施工的单位工程和分部分项工程名称、主要施工内容及施工工艺方法等信息。2.施工进度应当填写当日施工的进度情况，包括已完成和计划完成的工程量。3.施工设备状况应当填写当日施工使用的机械设备情况，包括设备种类、数量及施工内容。4.施工人员状况及教育情况应当填写当日施工作业班组及施工人员人数并核实质量安全教育情况。（三）审查情况1.人员、单位资格审查应当填写总、分包单位及人员入场资格审查情况，包括单位资质、管理人员任命及执业资格、特种作业人员证件等情况。2.施工方案审查应当填写施工单位报审的专项施工方案审查情况。（四）现场巡视1.施工安全巡视检查情况（1）一般事故隐患应当填写当日巡视检查发现的一般事故隐患情况，逐项填写隐患情形、所处部位。（2）重大事故隐患应当填写当日巡视检查发现的重大事故隐患情况，逐项填写隐患情形、所处部位。2.施工质量巡视检查情况应当填写当日巡视检查发现的质量问题及问题部位。3.危大工程巡视检查情况根据实际情况，依据《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）规定，填写项目当日危大工程巡视检查情况。4.质量问题、安全隐患整改落实情况针对发现的质量问题及安全隐患，应当督促施工单位整改并填写整改落实情况，若隐患整改工作未完成的应注明；隐患整改工作未完成或存在重大事故隐患的应填写处置措施，包括下发监理通知单、工程暂停令及向建设单位和有关主管部门报告等。（五）旁站情况应当填写项目工程关键部位或关键工序施工质量、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程旁站监理实施情况，记录旁站部位以及旁站过程发现的问题及处理结果。（六）见证取样按照规定及监理合同约定，填写用于工程材料、构配件的见证取样情况。（七）验收情况对项目检验批、分项工程、子分部工程、分部工程质量及专项验收，危大工程（含超危大工程）验收，工程材料、构配件和设备进场验收等应当逐项填写验收情况，记录验收结果，若验收未合格，需填写原因。（八）其他有关事项应当记录监理例会及协调沟通情况、突发事件及处理情况、总承包单位及专业分包单位关键岗位人员在岗履职情况等其他事项。（九）签字栏信息监理日志应由项目总监理工程师当日签字确认。{/collapse}{collapse title="二、填写要求" show="true"}监理日志由项目监理人员每日填写。填写应当字迹清晰，不能随意涂改。监理日志应当记录关键要点，并描述清楚。隐患问题整改和应急处置填写应当做到内容完整，逻辑清晰，形成闭环。监理日志应当每日记录，不得后补。记录时间从项目开工之日起到竣工验收合格之日止，逐日记载、不得随意中断。施工中止的，应当加以说明，可在停工前最后一天或复工后第一天的日志中描述清楚。监理单位应以月度为周期自行打印并装订成册，及时归档。{/collapse}{collapse title="三、附表（闽DBJ∕T13-144）" show="true"}{/collapse}

监理验收要点总结
type: item
date: 2025-08-12T03:09:00+00:00
description: 1、土方工程 （1）检查内容：依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高，基底轮廓尺寸等情况；检查基底清理情况，基底标高，基底轮廓尺寸等情况； （2）填写要点：土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号，地质勘测报告编号，将检查内容描述清楚。2、支护工程 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度；检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况； （2）填写要点：支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号，地质勘测报告编号，锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。3、桩基工程 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底，检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况； （2）填写要点：桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号，地质勘测报告编号，将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。4、地下防水工程 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况；检查防水层的基层处理，防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况； （2）填写要点：地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级，柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况，还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚，必要时可附简图加以说明。5、结构钢筋绑扎 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度，钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况； （2）填写要点：钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号，主要钢筋原材复试报告编号，钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸，箍筋的型号，间距尺寸，钢筋绑扎接头长度尺寸，垫块规格尺寸等，若钢筋规格与图纸不相符，还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚，检查内容应尽量描述清楚。6、结构钢筋连接 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底，检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量，若是焊接，还要检查焊条、焊剂的产品质量，检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况； （2）填写要点：钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号，钢筋连接试验报告编号，钢筋连接的种类（焊接、机械连接），连接形式（锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢套筒连接、剥肋直螺纹连接、电渣压力焊、闪光对焊等），焊（连）接的具体规格尺寸、数量、接头位置应描述清楚，对不同连接形式分别填写隐检记录。7、预应力工程 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和预应力施工方案、技术交底，检查预应力筋的品种、规格、数量、位置，预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管的情况等，预应力筋的下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性，锚具、夹具和连接器的组装等情况，锚固区中加强构造情况。 （2）填写要点：预应力工程隐检记录中要注明施工图纸编号，预应力的种类（有粘结或无粘接），预应力的方法（先张法、后张法），锚具的规格型号，预应力筋的长度尺寸，预埋垫板的尺寸等，将检查内容描述清楚。8、钢结构（网架）工程 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底，检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固情况等；防火涂料涂装基层的涂料遍数及涂层厚度；网架焊接球节点的连接方式、质量情况；网架支座锚栓的位置、支撑垫块的种类及锚栓的紧固情况等； （2）填写要点：钢结构（网架）工程隐检记录中要注明施工图纸编号，主要材料的型号规格，主要原材料的复试报告编号，将检查内容描述楚。9、外墙内（外）保温构造节点做法 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底，检查构造节点的连接方法等情况； （2）填写要点：隐检记录中要注明施工图纸编号、保温材料的种类规格、厚度，可附与外墙板连接的节点简图等。将检查内容描述清楚。建筑装饰装修工程1、地面工程 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底，检查各基层（垫层、找平层、隔离层、填充层）的材料品种、规格、铺设厚度、铺设方式、坡度、标高、表面情况、节点密封处理等情况； （2）填写要点：地面工程隐检记录中要注明施工图纸编号，地面铺设的类型（石材地面、木材地面、水泥地面、板材地面），材料的品种规格等，将检查内容描述清楚。2、厕浴防水 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、…