18社区 - 标准
type: channel
link: https://18.cx/category/biaozhun/
description: 在一定范围内为了获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用和重复使用的一种规范性文件
items: 高层建筑消防验收中常见的138个问题
items: 环氧地坪工程监理实施细则
items: 建筑施工手册（第六版）1-6册 电子版发布
items: 旁站、巡视、平行检验！监理的日常工作！
items: 关于批准发布《高处作业分级》等29项强制性国家标准的公告
items: 中国白酒国家标准体系分类解析
items: 42种见证取样材料，工程人必知！
items: 福建省房屋安全鉴定活动管理办法（闽建〔2025〕13号）
items: 施工单位报审表，专监和总监分别该怎么写签字审批意见？
items: 福建新时代宜居农房设计手册（闽建村〔2025〕2号）

高层建筑消防验收中常见的138个问题
type: item
date: 2025-12-16T09:30:00+00:00
description: .NiceMap{width:100%;height:300px}@media (min-width: 1024px) {.NiceMap{height:350px}}一、建筑防火1. 土建防火封堵不到位 1) 所有给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵 2) 所有电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵 3) 穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵 4) 所有通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵 5) 土建预留洞口后开孔未封堵 6) 土建风道未封堵 7) 玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实 8) 防火墙未到顶 9) 防火分区未形成2. 土建防火门 1) 防火门安装反向，未开向疏散方向 2) 封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞 3) 防火门检测报告与实体不符，防火门身份标示未张贴 4) 闭门器、顺序器未安装 5) 应设置单向逃生部位处未设置相应的开启装置 6) 未按设计要求安装防火门3. 安全疏散 1) 由于装修装设栏杆造成楼梯疏散宽度不够 2) 由于装修、土建改动，疏散出口数量不够 3) 由于装修、土建改动，疏散出口距离超标4. 消防车道 1) 车道宽度不能满足规范要求 2) 消防扑救面未形成 3) 环形车道未形成或回车场未形成 4) 消防扑救面有高大树木或有障碍物 5) 防烟楼梯间无前室、或消防电梯合用前室未设计正压送风系统5. 防火卷帘 1) 导轨与墙体及柱体之间未封堵 2) 卷顶部未完全封堵 3) 双轨卷帘一侧未封堵到顶，形成单轨卷帘 4) 穿越卷帘包厢的管道及桥架未封堵 5) 疏散通道卷帘门两侧未设置手动控制按钮 6) 卷帘门手动拉链未设置拉链孔6. 建筑装修 1) 建筑装修材料选用不当，特别是吊顶及墙面材料耐火极限达不到规范要求 2) 建筑装修饰面影响消防功能的正常实现 3) 消火栓箱门装修后无法打开 4) 正压送风口、排烟口装修后出现风口与装修面层内漏风及检修不便的现象 5) 格栅吊顶影响上喷喷水效果，灯槽内喷头影响喷水效果 6) 建筑装修开设的检查孔部位及大小不满足正常检修的需求 7) 大于60平方米的房间只设置1个门 8) 会议室、观众厅等场所的门未向外开启7. 排烟口 1) 设置位置过低，低于2米 2) 设置在顶部的排烟口、排烟阀未设置手动控制装置 3) 排烟口距离最远点水平距离超过了30米 4) 排烟口距离安全出口间距小于1.5米8. 排烟系统漏设 1) 无自然通风长度超过20米的内走道 2) 超过60米长度的走道 3) 面积超过100平方米的区域未设置排烟系统9. 防火阀 1) 风管穿越防火分区，防火分割处未设置防火阀 2) 防火阀安装距墙体超过200mm 3) 常开、常闭排烟防火阀设置错误10. 自然排烟区域开窗净面积不满足规范要求 1) 走道、房间等区域可开启外窗面积不足 2) 高位侧窗、高位天窗设置不符合规范 3) 可开启外窗布置位置不符合规范要求 4) 可开启外窗未设置方便开启的装置11. 正压送风系统 1) 部分封闭楼梯间或防烟楼梯间或前室未设置正压送风口 2) 风口数量偏少 3) 防排烟系统末端风口风量偏低，系统风量偏低可能的原因有： - 风机风量不满足规范要求 - 土建风道封堵不严或未完全封闭 - 土建风道平层割断封堵平层风管有漏风现象 - 风机风压不足 - 系管道风阻过大 - 风机电源反相 4) 排烟风机出风口与加压风机的进风口垂直距离小于3米 5) 排烟风机出风口低于加压风机的进风口 6) 排烟风机出风口与加压风机的进风口在同一面上时间距小于10米 7) 排烟口与送风口距离小于5米 8) 风机控制箱未设置在风机就近位置 9) 正压送风口入口及机械排烟系统出口防雨百叶均未设置在室外与大气相通 10) 电机外置式离心式风机未设置风机房二、消防水管1. 喷头布置 1) 不受梁体影响的直立型喷头距离顶板过近(超过了75-150MM) 2) 受梁体影响的直立型喷头距离顶板不满足规范要求 3) 喷头距离边墙距离不满足规范要求2. 消火栓布置 1) 由于建筑装修变动，消火栓的保护超过面积超过了规范要求 2) 由于装饰原因，取消了消火栓门 3) 消防电梯前室漏设消火栓 4) 未按规范要求设置自救式消火栓箱 5) 室外消火栓距建筑外墙及路边距离不满足规范要求 6) 夹层及设备层漏设消火栓3. 水泵结合器 1) 未按系统分区设置水泵结合器 2) 水泵结合器数量不满足规范要求 3) 接合器设置在不易取用的部位 4) 水泵接合器充水试验不成功4. 室外取水口设置位置不合理，取水口吸水高度不应超过6米，距外墙距离超过规范要求 1) 消防水池取水口距建筑物外墙小于15米 2) 取水口周围未设置消防车道 3) 取水口吸水高度超过6米 4) 未设置取水口标识 5) 取水口未设置防坠落装置5. 末段试水…

环氧地坪工程监理实施细则
type: item
date: 2025-12-06T05:18:00+00:00
description: .NiceMap{width:100%;height:300px}@media (min-width: 1024px) {.NiceMap{height:350px}}环氧地坪作为现代工业厂房的重要地面装饰材料，具有高强度、耐磨损、美观的特性，同时具备无接缝、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便等优势。在**项目中，环氧地坪施工采用2厚无溶剂自流平环氧胶泥，表面用水性聚氨酯透明层罩面的工艺，这对于保证厂房地面的使用寿命和使用功能至关重要。本细则旨在确保环氧地坪施工质量满足设计要求和相关国家标准，为监理工作提供明确指导。一、工程概况（一）工程简介大型轻钢结构厂房，结构形式为门式钢架。厂房面积较大，施工各部位的准确衔接有一定难度。作为生产制造厂房，厂房防水等级要求严，施工中屋面彩钢板安装工序必须严格按有关规范执行。屋面围护结构采用彩钢压型板，有组织排水。为确保工程的顺利进行，在钢结构厂房拟采用如下的施工工序和技术实施措施，包括六个方面：钢结构制作及运输钢结构安装涂装工艺彩钢板安装门窗安装施工防火涂料施工本工程为单层工业建筑，生产工艺为制氢装备（钢铁）的机械加工、焊接、安装、研发测试，最大班使用人数为50人，局部二层为检测实验室。火灾危险性类别为丁类，为一个防火分区，建筑耐火等级均为二级。6#单层（局部2层）重钢结构厂房，厂房总建筑面积19990.40 m²，占地面积18633.33 m²，建筑高度21.15 m，柱距8.00 m，厂房主体梁柱均采用H型钢，支撑系统采用钢管与圆钢结合的方式。梁柱连接采用高强螺栓，屋面、墙面系统均采用螺栓连接。建筑安全等级为二级。屋面为0.6 mm厚760型镀铝彩钢板 + 50厚岩棉保温棉 + 铝箔 + 钢丝网。非承重的外围护墙：1.2 m以下墙体为240厚MU10煤矸石烧结多孔砖，用M7.5水泥砂浆砌筑；厂房1.2 m以上采用双层彩钢板内加100厚玻璃棉毡（A级），耐火时间为1 h；空压站墙体为200厚MU10煤矸石烧结多孔砖，用M7.5水泥砂浆砌筑；卫生间隔墙120厚MU10煤矸石烧结多孔砖，用M5混合砂浆砌筑；房间隔墙100厚轻钢龙骨耐火石膏板墙体：12耐火石膏板 + 50厚岩棉 + 12耐火石膏板，龙骨断面75×50×0.6，龙骨中距400，耐火时间为1 h；楼梯间墙体采用12 + 100岩棉 + 12厚纤维增强硅酸盐板，龙骨断面100×50×0.63，龙骨中距400，耐火时间为2 h。屋面采光板做法：a. 1.5 mm厚蛋白色波形上层FRP板； b. 镀锌钢檩条； c. 1.5 mm厚蛋白色波形下层FRP板；采光板表面帖覆20 μm厚Melinex301薄膜，抗紫外线率为99%，透光率为62%，热能穿透率为58%，耐温限度为-40～+120°C，使用年限15年。地面做法： 2厚无溶剂自流平环氧胶泥，表面用水性聚氨酯透明层罩面，环氧稀胶料一道，现浇钢筋混凝土结构板。屋面做法：a. 0.8 mm基材厚（SMP涂层）820型白色压型钢板（其中咬边连接为360°咬口锁边连接）； b. 增设30×100×80×100×30×2.5镀锌几字檩； c. 100 mm厚玻璃棉毡（A级）； d. 1.5 mm厚热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材机械固定； e. 0.5 mm基材厚（PE涂层）白色压型钢板。根据设计图纸的建筑和结构要求，施工内容包括：所有钢构件的制作、安装（两遍底漆，含面漆和防火涂料）；包含有钢梁（防火1.5 h，防火涂料7 mm）、钢柱（防火2.5 h，防火涂料膨胀型4 mm，非膨胀型厚涂40 mm）、檩条、拉条、圆钢支撑（防火1.5 h，防火涂料7 mm）、圆管支撑等；屋面板、墙板等维护系统制作、安装。构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓，连接节点采用摩擦性高强螺栓，性能等级为10.9级，抗滑移系数不小于0.45，符合《GB/T 3632》规格；栓钉符合GB 10432。手工焊时选用的焊条应与主体金属相匹配：Q235钢焊接、Q235钢和Q345钢连接焊接选用E43型焊条；Q345钢焊接选用E50型焊条。（二）参建单位设计单位：**股份有限公司勘察单位：**勘测工程有限公司建设单位：**投资发展有限公司施工单位：**建筑有限责任公司监理单位：**工程监理有限公司二、监理范围与目标监理范围本细则适用于**项目中所有环氧地坪施工工程，包括材料进场验收、基层处理、环氧胶泥层施工、水性聚氨酯罩面层施工及养护等全过程监理工作。监理目标确保环氧地坪施工质量达到设计要求和相关国家标准，质量合格率100%，优良率不低于95%；监督施工进度，确保环氧地坪施工与厂房其他工序（如钢结构安装、彩钢板安装、防火涂料施工等）协调衔接，不影响整体工程进度；控制施工费用，确保工程投资不超过合同总价和合理增加的范围；保障施…

建筑施工手册（第六版）1-6册 电子版发布
type: item
date: 2025-12-02T03:18:00+00:00
description: .NiceMap{width:100%;height:300px}@media (min-width: 1024px) {.NiceMap{height:350px}}《建筑施工手册（第六版）》经过精心策划与编撰，设置了6个分册，共41章，与第五版相比在结构和内容上有较大变化，主要为： 1、根据行业发展需要，在编写过程中强化了信息化建造、绿色建造、工业化建造的容，新增了3个章节：“3数字化施工”“4绿色建造”“19装配式混凝土工程”。 2、根据广大人民群众对于美好生活环境的需求，增加“园林工程”内容，与原来的“31 古建筑工程”放在一起，组成新的“35 古建筑与园林工程”。 为发扬中华传统建筑文化，满足低碳、环保的行业需求，增加“25 木结构工程”一章。同时，为切实满足一线工程技术人员需求，充分体现作者的权威性和广泛性，本次修订工作在组织模式等方面相比第五版有了进一步创新，主要表现在以下几个方面： 1、在第五版编写单位的基础上，本次修订增加了山西建设投资集团有限公司、浙江省建设投资集团股份有限公司、湖南建设投资集团有限责任公司、广西建工集团有限责任公司、河北建设集团股份有限公司、河南省第二建设集团有限公司等多家参编单位，使手册内容更能覆盖全国，更加具有广泛性。 2、相比过去五版手册，本次修订大大增加了审查专家的数量，每一章都由多位相关专业的顶尖专家进行审核，参与审核的专家接近两百人。

旁站、巡视、平行检验！监理的日常工作！
type: item
date: 2025-10-22T01:00:05+00:00
description: .NiceMap{width:100%;height:300px}@media (min-width: 1024px) {.NiceMap{height:350px}}一、旁站旁站是指监理人员在建筑工程施工阶段中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。通过旁站，确保施工过程符合设计要求、技术标准和规范，有效控制工程质量。制定旁站监理方案 项目监理部在编制监理规划或监理实施细则时，应同步制定详细的旁站监理方案，明确旁站的范围、内容、程序、质量控制点、检查方法及旁站人员职责等。方案报审与交底 旁站监理方案应随同监理规划一并报送建设单位审批，并抄送施工单位，便于施工方提前准备，协调配合，确保旁站工作顺利开展。合理安排旁站工作 总监理工程师应根据施工进度计划和现场实际施工情况，及时安排具备相应资格的监理人员实施旁站作业，确保人员到位、责任到人。问题处理机制 在旁站过程中发现重大质量问题或安全隐患，总监理工程师应立即组织处理。必要时可召开专题会议、约谈施工单位负责人，或下达《工程暂停令》，并及时向建设单位报告。签字确认制度 对于需旁站的关键工序，凡旁站监理人员与施工单位质检人员未在《旁站监理记录表》上签字确认的，不得进入下一道工序施工。未实施旁站或无有效记录的，监理工程师不得在相关验收资料上签字。资料归档管理 每项旁站工作结束后，旁站人员须在24小时内整理完成《旁站监理记录》，连同影像资料、检测数据等一并归入监理档案，确保资料真实、完整、可追溯。旁站监理人员主要职责 （1）检查施工单位质检员到岗情况、特殊工种人员持证上岗情况，以及施工机械、材料准备是否满足施工要求； （2）全过程监督关键工序是否严格按照施工方案和工程建设强制性标准执行； （3）核查进场材料、构配件、设备及商品混凝土的质量证明文件，并可在现场监督施工单位取样检验，或委托第三方进行复检； （4）及时发现并处理施工中的质量问题，如实、准确填写旁站记录和监理日记，保存原始资料； （5）发现可能危及工程质量或安全的行为，应立即采取措施制止，并第一时间报告总监理工程师。旁站监理范围 （1）地基与基础工程：土方回填、灰土垫层、混凝土灌注桩浇筑、地下连续墙、土钉墙、后浇带、防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理、钢结构安装等； （2）主体结构工程：梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑全过程； （3）隐蔽工程：所有隐蔽工程验收后的封闭作业全过程； （4）防水工程：屋面、地下室、厨房、卫生间等防水施工全过程； （5）装饰工程：石材干挂、玻璃幕墙安装等涉及结构安全的重要部位； （6）拆除与爆破工程：影响周边建筑及人员安全的作业全过程安全监督； （7）水暖与通风空调工程：系统试压、冲洗、调试全过程（包括阀门试压、安全阀定压、散热器单体试压、排水管道灌水试验、风管严密性检测等）； （8）电气工程：系统调试、绝缘电阻测试、接地电阻测试等关键检测环节； （9）材料见证取样：对涉及结构安全的材料进行取样、送检的全过程见证； （10）其他关键工序：依据工程特点在监理规划中确定的关键工序，或建设单位特别要求实施旁站的部位和工序。二、巡视巡视是监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督检查活动，是监理工作的常态化、基础性手段，贯穿于整个施工过程。巡视频率与组织 监理人员应对施工现场每日至少进行一次巡视检查。总监理工程师应定期组织各专业监理工程师开展全面、系统的“拉网式”联合巡视，形成制度化、规范化管理。巡视主要内容 （1）是否按照设计图纸、施工规范和已批准的施工方案组织施工； （2）使用的原材料、构配件和设备是否具备合格证明，质量是否符合要求； （3）施工现场管理人员特别是质量检查人员是否在岗履职； （4）施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺要求，特种作业人员是否持证上岗； （5）施工环境（如温度、湿度、天气、交叉作业等）是否对工程质量产生不利影响； （6）已施工部位是否存在质量缺陷、安全隐患或违规操作现象。巡视记录要求 所有巡视活动必须如实记录于《监理日记》中，内容应包括巡视时间、地点、部位、发现问题及处理意见。对较严重的质量问题或隐患，宜采用拍照、录像等方式留存证据。问题处置流程 对检查中发现的质量或安全问题，除做好记录外，应及时签发《监理工程师通知单》，要求施工单位限期整改，并跟踪复查。重要问题应同时抄报建设单位。闭环管理 对提出的问题必须建立台账，实行“发现问题—下发通知—整改回复—复查验证—闭合销项”的全过程跟踪管理，确保问题整改到位，记录完整备案。三、平行检验平行检验是指项目监理机构在施工单位自检合格的基础上，利用自身具备的检测手段，按照一定比例独立开展的检查或检测活动，是体现监理独立性和公正性的重要方式。材料与设备的复验 对进场的水泥、钢材、砂石、外…

关于批准发布《高处作业分级》等29项强制性国家标准的公告
type: item
date: 2025-10-13T12:53:00+00:00
description: .NiceMap{width:100%;height:300px}@media (min-width: 1024px) {.NiceMap{height:350px}}国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准《高处作业分级》等29项强制性国家标准，现予以公告。{right}国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会{/right}序号标准编号标准名称代替标准号实施日期1GB 3608-2025高处作业分级GB/T 3608-20082026-05-012GB 5768.3-2025道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线GB 5768.3-20092026-05-013GB 6675.1-2025玩具安全 第1部分：基本规范GB 6675.1-20142026-11-014GB 6675.2-2025玩具安全 第2部分：机械与物理性能GB 6675.2-2014,GB 6675.12-20142026-11-015GB 6675.3-2025玩具安全 第3部分:易燃性能GB 6675.3-20142026-11-016GB 6675.4-2025玩具安全 第4部分：特定元素的迁移GB 6675.4-20142026-11-017GB 7300.805-2025饲料添加剂 第8部分：防腐剂、防霉剂和酸度调节剂 乳酸-2026-11-018GB 7300.806-2025饲料添加剂 第8部分：防腐剂、防霉剂和酸度调节剂 甲酸钙-2026-11-019GB 7793-2025中小学校教室采光和照明卫生标准GB 7793-20102026-11-0110GB 11174-2025液化石油气GB 11174-2011,GB 19159-20122026-11-0111GB 14544-2025乙炔法生产氯乙烯安全技术规范GB 14544-20082026-09-0112GB 14778-2025安全色光通用规则GB/T 14778-20082026-05-0113GB 16005-2025碘缺乏病病区判定和划分GB 16005-20092026-11-0114GB 17120-2025锻压机械 安全技术规范GB 17120-2012,GB 6077-1985,GB 27607-2011,GB 28241-2012，部分代替：GB 28240-2012，GB 30458-2013，GB 26485-2011，GB 27608-2011，GB 28242-2012，GB 28760-2012，GB 28243-2012，GB 28244-20122026-05-0115GB 19193-2025传染病消毒规范GB 19193-20152026-11-0116GB 20101-2025涂装有机废气净化装置安全技术要求GB 20101-20062026-08-0117GB 21668-2025危险货物运输车辆安全技术条件GB 21668-2008,GB 20300-2018,GB 36220-20182026-07-0118GB 23757-2025消防电子产品防护要求GB 23757-20092026-11-0119GB 23971-2025有机热载体GB 23971-20092026-11-0120GB 32375-2025电石生产安全技术规范GB/T 32375-20152026-09-0121GB 46038-2025工业机械电气设备及系统 安全要求-2026-11-0122GB 46516-2025儿童呵护用品 通用安全要求-2026-11-0123GB 46517-2025儿童骑行及活动用品 通用安全要求-2026-11-0124GB 46518-2025液态食品散装运输技术规范-2026-02-0125GB 46519-2025电动汽车供电设备能效限定值及能效等级-2026-11-0126GB 46520-2025建筑用绝热材料及制品燃烧性能安全技术规范-2026-08-0127GB 46521-2025烟花爆竹生产机械设备安全技术规范-2026-11-0128GB 46522-2025殡葬服务传染病防控要求-2027-11-0129GB 46523-2025儿童用品通用安全要求-2026-11-01

中国白酒国家标准体系分类解析
type: item
date: 2025-10-05T00:26:00+00:00
description: .NiceMap{width:100%;height:300px}@media (min-width: 1024px) {.NiceMap{height:350px}}中国白酒的国家标准体系非常丰富，主要从 生产工艺 和 香型 两个维度进行划分，不同标准对应着不同的酿造工艺、风味特征和品质等级。​{collapse title="一、按生产工艺分类" show="true"}这是最根本的分类方式，决定了白酒的原料和核心工艺 。以下是根据生产工艺和香型分类的中国白酒国家标准体系表格：生产工艺定义执行标准核心特点固态法白酒以纯粮谷为原料，采用传统固态糖化、发酵、蒸馏工艺，不添加食用酒精及香料。GB/T 10781系列口感醇厚，回味绵长，风味物质丰富。液态法白酒以食用酒精为基础，添加香料、香精等勾调而成。GB/T 20821成本低，口感相对单一，风味物质少。固液法白酒将固态法白酒（≥30%）与液态法白酒（≤70%）混合勾调，允许添加香料。GB/T 20822品质参差不齐，风味介于固态法和液态法之间。核心区别 ：固态法白酒是纯粮酿造，风味物质自然丰富；液态法和固液法白酒则依赖添加物，风味相对单一。{/collapse}​{collapse title="二、按香型分类" show="true"}这是消费者最常接触到的分类方式，不同香型对应着不同的感官体验。香型执行标准核心工艺与特点代表酒浓香型GB/T 10781.1泥窖固态发酵，酒体窖香浓郁，口感绵甜醇厚。五粮液、泸州老窖酱香型GB/T 10781.4高温大曲，“12987”工艺，酱香突出，空杯留香持久。贵州茅台、郎酒清香型GB/T 10781.2地缸低温发酵，酒体清香纯正，口感甘冽爽净。山西汾酒米香型GB/T 10781.3以大米为原料，半固态发酵，蜜香清雅，口感柔绵。桂林三花酒凤香型GB/T 14867结合浓香和清香特点，果香与窖香协调。陕西西凤酒芝麻香型GB/T 20824高温堆积发酵，具有焙烤芝麻香。景芝白兔豉香型GB/T 16289大米发酵后，用肥猪肉陈化，形成独特油脂香气。广东玉冰烧老白干香型GB/T 20825地缸中温发酵，风味醇香清雅，回味悠长。河北衡水老白干{/collapse}​{collapse title="三、其他重要标准" show="true"}•地理标志产品标准 ：这是比国家标准更高的标准，对产地、原料、工艺有严格限制，代表了地方特色和最高品质。例如：•贵州茅台酒：GB/T 18356​•泸州老窖特曲：GB/T 22045​•五粮液：GB/T 22211​•企业标准 (QB) ：由企业自行制定，通常要求高于或等于国家标准，体现企业的独特工艺。{/collapse}​​选购建议 ：在选购白酒时，可以通过查看产品标签上的执行标准号来判断其工艺和品质。建议优先选择符合 GB/T 10781系列 （固态法白酒）或 地理标志产品 标准的酒品，以确保其为纯粮酿造。

42种见证取样材料，工程人必知！
type: item
date: 2025-09-29T09:05:00+00:00
description: .NiceMap{width:100%;height:300px}@media (min-width: 1024px) {.NiceMap{height:350px}}一、水泥物理性能试验1.取样频率：同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥（散装≤500吨/批、袋装≤200吨/批）。2.取样方法：随机在不同部位至少20袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后，取10㎏试样。二、钢筋原材力学性能试验1.取样频率：同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间≤60吨/批。2.取样方法：每批任意选取两钢筋切取两根用于拉伸试验，两根用于冷弯试验为一组，长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度：拉伸试验一般为400～500mm，弯曲试验一般为350mm。三、钢筋单、双面搭接焊及电渣压力焊试验1.取样频率：在现浇钢筋混凝土结构中，应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批；在房屋结构中，应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批，当不足300个接头时，仍应作为一批。2.取样方法：每批随机切取3个接头为一组，长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度：拉伸试验一般为450mm。四、钢筋闪光对焊试验1.取样频率：同一台班内、由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周内累计计算，累计仍不足300个接头时，仍按一批计算。2.取样方法：从每批接头中随机切取，3个接头抗拉3个接头冷弯为一组。五、钢筋机械连接试验1.取样频率：同型号、同规格接头，以500个为一批，不足500个接头仍作为一批。2.取样方法：每批随机切取3个接头，另取3条钢筋作为母材抗拉试验为一组，长度按不同试验室的检测仪器定。六、蒸压加气混凝土砌块试验1．取样频率：每1万块为一批，不足1万块仍作为一批。2．取样方法：按膨胀方向中心分上、中、下抽取共9个试样为一组，每个试样平整切割成100×100×100mm。七、普通混凝土小型空心砌块试验1.取样频率：每1万块为一批，不足1万块仍作为一批。2.取样方法：随机抽取5块为一组做强度试验。八、轻集料混凝土小型空心砌块试验1.取样频率：每1万块为一批，不足1万块仍作为一批。2.取样方法：随机抽取10块为一组。九、蒸压灰砂砖试验1.取样频率：每10万块为一批，不足10万块仍作为一批。2.取样方法：随机抽取10~20块为一组。十、烧结普通砖1.取样频率：每3.5～15万块为一批，不足3.5万块仍作为一批。2.取样方法：随机抽取10块为一组做强度试验。十一、烧结多孔砖1.取样频率：每3.5～15万块为一批，不足3.5万块仍作为一批。2.取样方法：随机抽取10块为一组做强度试验。十二、混凝土实心砖1.取样频率：每10万块为一批，不足10万块仍作为一批。2.取样方法：随机抽取10块为一组。十三、混凝土多孔砖1.取样频率：每35000-150000块为一批，不足35000块仍作为一批。2.取样方法：随机抽取10块为一组做强度试验。十四、砂性能物理试验1.取样频率：同一产地、同一规格、同一进场时间≤400m3/批或≤600吨/批。2.取样方法：在堆料取样时，先将取样部位表面铲除，然后均匀由各部位抽取大致相等的砂共8份，组成一组样品，试样重量约为30㎏。十五、碎石性能物理试验1.取样频率：同一产地、同一规格、同一进场时间≤400m3/批或≤600吨/批。2.取样方法：在堆料取样时，先将取样部位表面铲除，然后均匀由各部位抽取大致相等的碎石共8份，组成一组样品，试样重量约为50㎏。十六、混凝土抗压试件强度试验1.取样频率：每拌制100盘且不超过100 m3的同配合比混凝土，取样不得少于一次；每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次；当一次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次；每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次。对于灌注桩每浇筑50m3必须有一组试件，小于50m3的桩，每根必须有一组试件；当梁、板与柱的混凝土强度相差两个等级时，柱头处应单独留置试件。2.取样方法：在混凝土的浇注地点随机取样制作，3个试块为一组。十七、混凝土试件抗渗试验1.取样频率：连续浇筑混凝土量为500 m3以下时，应留置两组抗渗试件，每增加250~ 500m3时，应增加两组，如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时，均应另行留置试件。2.取样方法：在混凝土的浇注地点随机取样制作，6个试块为一组。十八、混凝土试件抗折试验1.取样频率：每天或铺筑200m3的混凝土（机场400m3），应同时制作两组试件，龄期应分别为7天和28天；每铺筑100m3~200 m3混凝土应增加一组试件，用于检查后期强度，龄期不得少于90天；每工作班拌制的同配比混凝土不…

福建省房屋安全鉴定活动管理办法（闽建〔2025〕13号）
type: item
date: 2025-09-26T02:08:00+00:00
description: .NiceMap{width:100%;height:300px}@media (min-width: 1024px) {.NiceMap{height:350px}}各设区市住建局、城管局（委），平潭综合实验区交建局、执法应急局： 《福建省房屋使用安全管理条例》已由福建省第十四届人民代表大会常务委员会第十五次会议于2025年3月25日通过，自2025年7月1日起施行。根据《福建省房屋使用安全管理条例》有关规定，省住建厅对《福建省房屋安全鉴定活动管理办法》进行了修订完善，现予印发，请认真遵照执行。 鉴定机构出具虚假鉴定报告的行为发生在《福建省房屋使用安全管理条例》施行前的，仍按原《福建省房屋安全鉴定活动管理办法》（闽建〔2024〕3号）有关规定将其移出名单。 执行过程中如有意见建议，请及时书面反馈省住建厅工程处（安全），传真：0591-87615604，电子邮箱：fjfwpcb@qq.com。 福建省住房和城乡建设厅 2025年7月24日{collapse title="福建省房屋安全鉴定活动管理办法（2025年版）" show="true"}第一章 总则 第一条 为规范我省房屋安全（含房屋结构安全和既有建筑幕墙安全，下同）鉴定活动，加强房屋安全鉴定活动监督管理，维护公共安全，根据《建设工程质量管理条例》《建设工程抗震管理条例》《城市危险房屋管理规定》（建设部令第129号）、《建设工程质量检测管理办法》（住房城乡建设部令第57号）、《福建省房屋使用安全管理条例》等相关规定，结合我省实际，制定本办法。第二条 在本省行政区域从事房屋安全鉴定活动及实施监督管理，适用本办法。第三条 本办法所称房屋结构安全鉴定，是指房屋结构安全鉴定机构接受委托，依据有关法律、法规以及技术标准等，对房屋结构安全状况进行调查、检测、分析验算和评定等一系列活动，包括可靠性鉴定、安全性鉴定、危险性鉴定和抗震鉴定等。既有建筑幕墙（既有建筑幕墙，是指各类已建成的建筑幕墙，包括玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙、人造板幕墙和组合幕墙等）安全性鉴定，是指既有建筑幕墙安全鉴定机构接受委托，依据有关法律、法规以及技术标准等，对既有建筑幕墙进行现场检查测试、分析验算、评估，对其是否符合安全要求等所作的审查与综合判断。第四条 房屋安全鉴定活动应当遵循真实、准确、公正、科学的原则。鉴定机构（包含房屋结构安全鉴定机构和既有建筑幕墙安全鉴定机构，下同）应当依法独立开展房屋安全鉴定活动并承担相应责任，严禁迎合委托人，依其主观意愿作为鉴定评级依据。鼓励鉴定机构采用人工智能等技术，提升房屋安全鉴定水平。第五条 房屋安全鉴定相关行业协会应指导会员单位加强价格自律，开展诚信经营，依法依规参与市场竞争。鼓励房屋安全鉴定相关行业协会对鉴定项目的成本进行调查研究，定期发布鉴定平均成本，引导鉴定市场公平竞争。第六条 福建省住房和城乡建设厅指导监督全省房屋安全鉴定活动。各设区市（含平潭，下同）、县（市、区）住房和城乡建设主管部门、城市管理主管部门（以下统称主管部门）根据职责具体负责辖区内房屋安全鉴定相关活动的监督管理。第二章 鉴定机构 第七条 从事房屋结构安全鉴定的鉴定机构应当具有结构设计复核、结构安全性与可靠性评价、结构抗震性能评价的检验能力，并同时具备下列条件：（一）具有独立法人资格；（二）具有《建设工程勘察设计资质管理规定》规定的建筑工程设计资质的设计单位；或同时具有《建设工程质量检测管理办法》《建设工程质量检测机构资质标准》规定的地基基础、建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构4个专项资质的工程质量检测机构（外省工程质量检测机构应按《建设工程质量检测管理办法》规定取得入闽备案，下同）；或按照《城市危险房屋管理规定》设立的鉴定机构；（三）机构应设置技术负责人。技术负责人年龄不超过65周岁，具有土木工程类专业高级技术职称，且从事房屋结构安全鉴定或者结构设计工作经历不少于8年；（四）报告批准人年龄不超过65周岁，具有土木工程类专业高级技术职称，且从事房屋结构安全鉴定或者结构设计工作经历不少于8年；（五）报告审核人年龄不超过65周岁，具有土木工程类专业高级技术职称，且从事房屋结构安全鉴定或者结构设计工作经历不少于5年；（六）报告批准人或审核人至少有1人具有一级注册结构工程师资格；（七）配备开展房屋安全结构鉴定工作必要的仪器设备和结构分析软件；（八）具有健全的房屋结构安全鉴定工作管理制度、责任制度以及档案管理制度，完善的技术管理和质量保证体系；（九）法律、法规规定的其他条件。第八条 从事既有建筑幕墙安全性鉴定的鉴定机构应当具有建筑幕墙检测和设计复核、安全性评价的检验能力，并同时符合下列要求：（一）具有独立法人资格；（二）具有《建设工程勘察设计资质管理规定》规定的建筑幕墙工程设计专项资质的设计单位，或具有…

施工单位报审表，专监和总监分别该怎么写签字审批意见？
type: item
date: 2025-09-26T01:56:00+00:00
description: .NiceMap{width:100%;height:300px}@media (min-width: 1024px) {.NiceMap{height:350px}}{collapse title="一、项目管理部分" show="true"}1、施工管理人员资格报审表经审查，主要施工管理人员数量满足工程施工管理需要，所持证件齐全有效。2、项目管理实施规划报审表该项目管理实施规划内容完整可行，满足工程总进度计划要求，符合工程安全文明施工总体策划，同意按此规划指导工程施工。3、强制性条文实施计划报审表所报文件内容完整，所列强制性条文执行计划项目齐全，符合规程要求，同意按此指导施工。4、管理制度报审表专业监理师：管理制度健全，内容完整，具备可操作性。总监：同意在本工程中使用。5、施工进度计划报审表专业监理师：施工进度计划符合工程施工进度及网络计划要求。总监：同意此进度计划。6、施工进度调整计划报审表专业监理师：施工进度调整计划，符合实际情况，同意调整。总监：同意调整。7、变更工期报审表造成工序延误的依据充分，相关资料齐全，同意工期变更。8、工程开工报审表工程各项开工准备充分，相关报审已完成，具备开工条件，同意按计划开工。9、单位（分部）工程开工报审表专业监理师：该单位工程各项开工准备充分，相关报审已完成，具备开工条件。总监：同意按计划开工。10、工程复工申请表整改措施有效，停工因素已经消除，具备复工条件，同意复工。11、监理工程师通知回复单经复查，所报整改项目已按通知单内容整改完成。{/collapse}{collapse title="二、安全管理部分" show="true"}1、安全文明施工实施细则报审表经审查，该文件内容完整，符合安全文明施工总体策划方案和工程建设目标，制度健全，责任制已落实，安全文明施工设施、安全标牌齐全、标准、有效，设置合理，安全文明施工措施和环境保护措施有效，同意按此细则指导安全文明施工。2、施工应急预案报审表经审查，该应急预案的紧急联络与救护体制健全，应急资源准备充足，处理方案可行，同意按此应急预案处理应急事件。3、主要施工机械/工器具/安全用具报审表经审查，主要施工机械设备/工器具/安全用具的数量、规格、型号满足工程施工需要，机械设备定检报告合格，起重机械的安全准用证符合要求，安全用具试验报告合格。4、大中型施工机械进场/出场申报表进场：该进场设备满足工程施工需要，进场设备检验、试验报告、安全准用证合格有效，同意进场作业。出场：该出场设备的工作已经完成，后续施工不再需要施工该设备，同意退出施工现场。三、质量管理部分1、工程施工创优实施细则报审表施工创优实施细则的内容完整，针对性强，全面落实了建设管理单位的创优思想，施工难点识别准确、全面，创新点和亮点明确，同意按此创优细则指导施工。2、质量通病预防措施报审表所报文件内容完整，防通病措施针对性强，同意按此指导施工。3、施工质量验收及评定范围划分报审表施工质量验收及评定项目划分准确、合理、全面，W、H、S点的设置有利于控制工程施工质量，三级验收责任落实，同意此项目划分报审表。4、工程控制网测量报审表（变电）专业监理师：工程控制网测量正确，数据记录准确。总监：同意按此控制网进行施工。5、线路复测报审表（线路）专业监理师：该线路复测记录中的测量结果符合设计及规范要求。总监：同意根据该线路复测记录提供的测量结果施工。6、主要测量计量器具/试验设备检验报审表经审查，测量、计量器具的种类、数量满足施工要求，仪器的检定合格证明文件齐全有效，有效期在检定周期内。7、试验（检测）单位资质报审表委托的试验单位资质等级符合规定要求，计量认证及检定合格有效，试验资质范围包括拟委托试验的项目，同意在该试验室进行材料试验。8、分包单位资质报审表经审查，该分包单位资质合格，具备承担分包项目的能力，分包范围符合工程承包合同约定，分包合同、安全协议内容全面，同意分包。9、主要材料及构配件供货商资质报审表经审查，该供货商的资质证明文件齐全并符合要求，同意在工程中采用。10、工程材料/构配件/设备进场报审表经审查，XXX材料质量证明文件齐全，试验结果合格，质量符合要求，同意在工程中使用。11、主要设备（材料/构配件）开箱申请表经开箱检验，设备合格完好，所附文件资料、备品备件齐全，同意开箱。12、特殊工种/特殊作业人员报审表经审查，所报特殊工种人员的数量满足施工需要，作业人员的资格证书齐全有效。13、试品/试件试验报告报验表XXX试验结果合格，符合设计和规范要求。14、分项工程质量报验申请单土建：该分项工程所含的检验批均合格，质量验收记录完整、规范，同意报验申请。电气：该分项工程所含的质量验评记录均合格，符合设计和规范要求，同意报验申请。15、分部（子分部）工程质量报验申请单专业监理师：…

福建新时代宜居农房设计手册（闽建村〔2025〕2号）
type: item
date: 2025-09-24T22:06:00+00:00
description: .NiceMap{width:100%;height:300px}@media (min-width: 1024px) {.NiceMap{height:350px}}项目内容索引号FJ00116-0208-2025-00115发文字号闽建村〔2025〕2号发布机构福建省住房和城乡建设厅生成日期2025-08-21标题关于印发《福建新时代宜居农房设计手册》的通知内容概述印发《福建新时代宜居农房设计手册》有效性有效各设区市住建局，平潭综合实验区交建局： 为规范和加强农房建设管理，提升农房设计和服务管理水平，省住建厅组织编制了《福建新时代宜居农房设计手册》，现印发你们。请你们迅速印发县（镇、村），抓好宣贯。实施过程中存在任何问题，请及时报告省住建厅村镇处。 福建省住房和城乡建设厅 2025年8月21日